supported pipe. чтобы они не могли отсоединяться из-за перемещений поддерживаемой трубы. Supports, guides and Опоры, направляющие и анкеры anchors shall be so designed должны быть спроектированы так, that excess heat will not be чтобы чрезмерная теплопередача transmitted to the building не осуществлялась к стальным steel structure. The temperature конструкциям здания. of supporting parts shall be Температура поддерживающих based on a temperature variation частей должна быть основана на factor of 20C per centimeter факторе изменения температуры в distance from outside surface of 20 градусов Цельсия на the pipe. сантиметр расстояния от наружной поверхности трубы.
supported pipe. чтобы они не могли отсоединяться из-за перемещений поддерживаемой трубы. Supports, guides and anchors shall be so designed that excess heat will not be transmitted to the building steel structure. The temperature of supporting parts shall be based on a temperature variation factor of 20C per centimeter distance from outside surface of the pipe. Опоры, направляющие и анкеры должны быть спроектированы так, чтобы чрезмерная теплопередача не осуществлялась к стальным конструкциям здания. Температура поддерживающих частей должна быть основана на факторе изменения температуры в 20 градусов Цельсия на сантиметр расстояния от наружной поверхности трубы.
Vol.%203.2%20MECHANICAL%20WORKS%20SPECIFICATION.docx