2 kW < PA 8 kW SEPR 2,0 ≤ 8 kW < 20 kW SEPR 2,0 PA ≤ 3. På forordnings ikrafttredelsesdato ble følgende utpekt som den beste tilgjengelige teknologien på markedet for prosesskjølere når det gjelder sesongavhengig energiytelsesfaktor: Varmeoverføringsmedium på Nominell kuldeytelse Driftstemperatur Minste SEPR-verdi kondensatorsiden PA Luft Middels 300 kW 3,4 PA ≤ > 300 kW 3,7 PA Lav 200 kW 1,9 PA ≤ > 200 kW 1,95 PA Vann Middels 300 kW 4,3 PA ≤ > 300 kW 4,5 PA Lav 200 kW 2,3 PA ≤ > 200 kW 2,7 PA
2 kW < PA ≤ 8 kW SEPR 2,0 8 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 2,0 3. På forordnings ikrafttredelsesdato ble følgende utpekt som den beste tilgjengelige teknologien på markedet for prosesskjølere når det gjelder sesongavhengig energiytelsesfaktor: Varmeoverføringsmedium på kondensatorsiden Driftstemperatur Nominell kuldeytelse PA Minste SEPR-verdi Luft Middels PA ≤ 300 kW 3,4 PA > 300 kW 3,7 Lav PA ≤ 200 kW 1,9 PA > 200 kW 1,95 Vann Middels PA ≤ 300 kW 4,3 PA > 300 kW 4,5 Lav PA ≤ 200 kW 2,3 PA > 200 kW 2,7