DIY水机二联供是否合理?
前言：

2021年3月，因装修房屋需要，本人开始研究二联供。工程进度：

2022年8月22日，敲墙拆旧快要结束，暖通工程尚未开始。

一些想法（如有不妥，请批评指正）：

1.做二次系统（理由：省电，一次侧和二次侧分离，更容易设计系统）

2.夏天、冬天需要实现风盘、地暖同开：

单主机、双水箱，夏天提供两个温度冷水，冬天提供两个温度热水，实现夏天风盘+地冷，冬天风盘+地暖。

需要说明的是：夏天地冷水水温恒定，暂定25℃，入住后根据实际情况适当降低。（根据近一年监测，夏天房屋内湿度未高于75%。我们当地气温30℃、湿度75%时，露点约25℃。地冷在室温低于30℃时运行，无结露风险）

3.水路设计尽可能简单、系统相互独立：

每个风盘配一个小水泵（风盘二次泵11个，每个运行功率小于30W），定制150L水箱（所有风盘直接从水箱取水），阻氧管一管到底安装（理由：彻底解决水力平衡问题；最大限度减少接头数量，减少漏水风险；每个风盘一个回路，方便系统维护检修；解决上述问题后，理论上水电工即可施工。PS：可自行DIY）

需要说明的是：房屋结构特殊，水箱有地方放，同时能够接受，水箱处有如此多的水管。

4.家中最大制冷需求22.8KW，最小需求7.2KW，综合平衡后，拟选择22KW左右主机。

5.地暖每层楼一个分集水器，一个小水泵，定制150L水箱（主管直接从水箱取水）。

一些逻辑：

1.主机控制逻辑：设置水箱目标水温，达到后温度后主机变频或停机。（主机与室内不做联动，主机开启后，即便室内所有风盘地暖全部关闭也不手动停机。主机只需要将水箱水温调整到目标温度。PS：家中有老人，不可能无人，基本不可能存在室内无负荷的情况。室内无负荷时，水箱存在的能量耗散，可以接受。）

2.极端天气，或者主机虚标，造成一个主机不能满足使用，解决方案：预留第二个主机摆放位置、强电弱电线路、水箱接口。

3.水箱冷量或热量耗散问题：定制加厚保温水箱。

4.风盘用11个水泵经费测算：1个水泵600元左右，每个支路减少二通阀1个，增加管路费用，减少安装成本（减少接头，普通水电工也能装。PS：和安装6分走天的水管没有本质区别），减少DIY风险。增加的投入可以接受。

5.风盘和地暖控制逻辑：每个房间，风盘1个控制器，地暖1个控制器。夏天工况时，风盘控制器按需打开，地暖控制器设定30℃（空气温度低于30℃时，视同加热工况，地暖管流25℃冷水。空气温度高于30℃，风盘必然没开，地暖管关闭。PS：根据使用习惯，家中不可能存在气温高于30℃，未开空调。）。冬天工况时，风盘控制器按需打开，地暖控制器按取暖需要设定温度。

6.单主机、双水箱制取不同温度冷水或者热水：使用现有的成品温度控制器，三通阀，理论上可行。大家可以提意见，谢谢。。。

7.排气：水箱和地暖分集水器处设置排气。风机盘管为单支路，不设置排气。
1、加了这么多泵，无疑增加很多的投入投入成本和施工成本，以及后期的故障问题。

这个问题完全可以用变频器+传感器解决。

一次系统的泵根据主机的流量和负荷配置一个变频泵就可以， 22KW，流量大约4.4T，一般主机的阻力在40-60KPA，根据曲线自己选择。为什么不用定频泵，定频泵的铸铁泵头到了夏季必然会结露。冷凝水很可能进入到接线盒内造成短路。

对于二次侧，你可以地暖做一个，泵风盘做一次。因为你本身就要用地冷。必然会用到比例式混水泵站和室内漏点控制器。室温一般设定26℃，水温设定25℃，地面温度都在27-28℃了。达到恒温后就是常闭状态，一般地冷的最低温度可以设定在22-23℃。

室内机的泵可以通过进回水温差传感来调节水泵的工作，当温差可以设定在3-5℃，自己定，随着温差的减少，水泵的流量减少。或者采用整套的外资控制，用水泵PWM信号传输。

需要注意的是也需要加压差旁通。当温度完全达到的时候，水泵停。此时应该选择带有恒压、比例模式的变频泵。流量变化，扬程不变。

2、你的室内温湿度最不利工况与地冷泵站的联动，也就是说如果你想减少地冷的控制投入，最好是风盘的的温控器带有温湿度检测功能并且和地冷的中央控制器是联动，目前做的比较好的品牌就是零狗了。能满足你DIY的需求。

3、管路问题，一管到底确实可以减少对应后期施工的风险，但是主管最大32铝塑，一盘50米，你可以把立管放到卫生间位置，加水利分配器的安装方式，即使后期出现问题，后期检修也方便。

4、设备、材料、配件尽可能的用大厂，故障率低， 常用的配件：华美保温、埃美柯、永德信配件、光芒水箱、丹佛斯、卡莱菲、菲索等