你是一名领域专家，对建筑物自动化系统这个概念非常了解，请给出详细的解释
建筑物自动化系统是指采用计算机对建筑物内所有机电设施进行自动控制的系统。#### 建筑物自动化系统的构成

建筑物自动化系统涉及的范围很广，广义的建筑物自动化(BA)定义包含火灾报警自动化(FA)与保安自动化(SA)，监控系统主要包括以下子系统。
1．变配电系统
安全、可靠的供电是智能建筑正常运行的先决条件。电力系统除要满足继电保护与备用电源自动投入等功能要求外，还必须具备对开关和变压器的状态，系统的电流、电压、有功功率和无功功率等参数的监测，进而实现全面的能量管理。
2．照明系统
照明系统能耗很大，在大型高层建筑中仅次于供热、通风与空调(HVAC)系统，并导致冷气负荷增加。智能照明控制应十分重视节能工作，例如，人走灯熄，用程序设定开／关灯时间，利用钥匙开关、红外线、超声波及微波测量方法等随时开／关灯。国外的分析报告指出，按这三种设计方案的照明控制大概可节约30％～50％的照明用电。
3．空调与冷热源系统
空调系统在建筑物中的能耗最大，故在保证提供舒适环境的条件下，应尽量降低能耗。主要节能控制措施如下：
(1)设备最佳启／停控制。
(2)空调及制冷机的节能优化控制。
(3)设备运行周期控制。
(4)电力负荷控制。
(5)储冷系统最佳控制等。
4．环境监测与给水排水系统
除空调系统外，尚需监测空气的洁净与卫生度，进而采取排风与消毒等措施。我国有很多城市为缺水城市，除应保证饮用水外，尚需重视水的再利用控制。
5．电梯系统
大型建筑均配备多组电梯。需要利用计算机实现群控，以达到优化传送、控制设备平均
使用率与节约能源运行管理等目的。等亦需监测，并联网实现优化管理。
6．停车场管理系统
电梯楼层的状况、电源状态、供电电压、系统功率因数停车场管理常采取读卡方式。内部车库不计费时，汽车经读卡器确认属该系统后，即可进入停车场。另一种为停车计费方式，通常分为两种计费方法，一种是当汽车经读卡器进入车库后即开始计时，在出口处按时收费；另一种是在停车场的每个车位设一车位传感器，当车停在车位时开始计时，当车辆离开车位时计费停止。#### 建筑物自动化系统的功能

建筑物自动化系统(BAS)又称为建筑设备监控系统或楼宇自动化系统，是一个分布式微机监控系统。
在大型公建内为了实现节能和安全等目的，采用微机控制系统，将配变电、动力、照明、暖通、给排水等的监测控制管理集中在监控中心(兼作消防中心)。该系统同时可以完成安全防护、报警、巡更、电子地图、远程抄表、预收费等功能。本系统所有信息可以与其他系统共享，实现物业管理自动化。
建筑物自动化系统可以实现的功能有：
1)配变电系统：监视、测量电压电流等重要电气参数、开关状态，故障报警，遥控操作。
2)照明系统：控制小区的公共走道、大厅、停车库、花园等地的照明灯，按时间、日期计划或室外日光进行自动开关，监视开关的状态。采用智能化灯光控制系统，可以进行灯光场景控制，保护灯具，延长灯具寿命。
3)暖通空调：监视、测量室内外的空气参数，按计划起停空调设备，节能运行。
4)给排水：监视水泵运行状态，各种水池液位监测报警，饮用水过滤杀细菌设备监测控制，热水供应设备监测控制，水池液位自动控制。
5)电梯：监视电梯运行状况，自动调度运行控制，记录运行时间。