你是一名领域专家，对最大需量这个概念非常了解，请给出详细的解释
最大需量是指计量在一定结算期内(一般为一个月)某一段时间(我国现执行15min)客户用电的平均功率，保留其最大一次指示值作为这一结算期的最大需量。
按最大需量计收基本电费时，客户必须安装最大需量表：
需量电费＝需量指针×倍率×需量电价#### 最大需量的影响因素分析

电网运行操作纷繁复杂，影响最大需量的因素有很多，找准这些因素，才能对最大需量进行有效控制。
1.电网检修
每年的电网设备检修中，调度都要进行大量的操作，在操作过程中的先后顺序，都会影响最大需量。例如，l座l10kV变电所检修，停送电操作时，是先转移负荷，还是先停送l1OkV线路，对需量的影响是很大的。
2.事故处理
油田电网每年都会因异常天气和外力破坏等原因发生各种事故，并且事故都带有突发性。其中l1OkV线路和35kV线路跳闸时，常常造成所带的变电所停电，在恢复送电时，时间的控制，运行方式的安排，都将涉及最大需量。可见，电网发生事故时，对最大需量的影响，必须通过认真总结，措施得当，才能加以控制。
3.处理缺陷
在电网的运行过程中，经常会遇到紧急缺陷的情况，对紧急缺陷进行停电处理时，根据现场情况有时需要扩大停电范围，这就需要对运行方式进行调整，当进行以上操作相邻系统需量空间于都不足时就会导致最大需量的发生。
4.系统接地
当35kV系统发生单相接地时，需要对接地故障点进行隔离，这就需要转移负荷，在选线转移负荷的过程中，如果调度未及时调整运行方式或遇到另一系统没有需量空间的情况，如果直接将负荷转移到没有或需量空间裕度不足的系统，就会导致新的最大需量的发生。
5.电厂停机或出力调整
调度管辖着3座自备电厂，其中油田热电厂由于省调的命令，发电机出力经常在晚22时以后进行调整，燃机电厂发电机是天然气发电，由于天然气压力的不足，造成出力下降或当发电机发生故障停机、或者出力调整过多时，由于调度没能及时得到相关的信息，错过了负荷调整的最佳时间，经常造成最大需量的增加。
6.改变方式
由于电业局有检修工作或处理紧急缺陷，防止主变过负荷，需油田转移部分负荷，当运行方式改变后，调度需要做好记录，并做好交接工作，防止因记录不清，在进行其他工作操作时导致需量发生。
7.汇报不及时
当系统发生跳闸事故时，相关值班人员不能在第一时间将事故信息及时反馈给调度，当调度了解清楚事故相关信息后，已经错过最佳负荷调整时间，需量已产生。