我正在写关于输电阻塞的词条，想了解一下背景知识，你能详细介绍一下吗？
输电阻塞是指输电系统由于本身网络的容量限制不能满足所希望的输电计划的状态。它通常指输电系统在正常运行或进行事故安全检查时出现了以下两种情况：
①输电线路或变压器有功潮流超过允许极限；
②节点电压越限。在电力市场化以前由于系统调度和各发电厂同属一个实体输电阻塞管理只需由垄断电力公司中的调度员向各个电厂发出调度指令根据需要调节机组出力直至电力系统运行在输电约束之内即可。#### 输电阻塞的解决步骤

由于输电阻塞是由网络输电容量与输电计划之间的矛盾引起的，因此要合理解决输电阻塞应该分两步进行：
①尽可能通过调整网络结构和控制器参数改变网络潮流，以化解阻塞，从而避免更改发电计划及由此引起的附加阻塞费用，使发电方案最优。实际电网可以通过控制母线运行方式(拓扑结构调整)以及调节变压器抽头、移相器、FACTS装置等操作整合完成。
②当运行优化无法满足所希望的输电计划时在公平竞争和资源优化的约束下以经济性为目标合理调整各市场参与者的输电计划保证系统的安全可靠运行。#### 输电阻塞与排放阻塞的差别

排放阻塞则是一种由监管机构人为施加的外部阻塞，起源于社会福利的要求。它通过影响发电的环境成本来改变电力系统运行工况；并通过市场信号影响电源结构的变化。
排放阻塞与输电阻塞的差别非常广泛与显著。
(1)从阻塞的源头看：排放阻塞现象来自运行机组的排放特性不能满足社会的弹性要求(与政策有关)；输电阻塞来自电力系统本身物理规律的刚性要求。
(2)从引入阻塞的途径看：排放阻塞直接影响发电机组，与机组的空间位置及电网结构无关；输电阻塞则与机组的空间位置及联网情况密切相关。
(3)从阻塞的时间特性看：排放阻塞为长时段内的累积型约束，而对其中各分时段值无严格限值要求；输电静态阻塞是持续越限的时间型约束，其后效时段较短；输电动态阻塞为时间断面型约束，没有后效时段。
(4)从同一发电公司拥有的不同机组的阻塞关系看：排放阻塞以发电公司为评估对象，排放权在企业内部统一经营；输电阻塞以机组为评估对象，企业内不同机组对电力系统稳定裕度的贡献不能正负对消。
(5)从阻塞风险的计算看：排放阻塞是代数运算；输电阻塞是极其复杂的时变非线性动态问题。
(6)从阻塞对电网模型及参数的敏感性看：排放阻塞不敏感；输电阻塞极其敏感。
(7)从消除阻塞的手段看：排放阻塞可以通过ETS来消除；输电阻塞的消除则必须同时协调电力系统的优化及电力交易的优化。
(8)从阻塞管理的实时要求看：排放阻塞管理的实时性要求很低；输电静态阻塞的实时性要求较高；输电动态阻塞的实时性要求非常高。