你是一名经管领域百科词条撰写员，请详细解释一下地下工程，要求表达严谨，内容详实
地下工程是指室内地坪(±0．000)以下所有的工程。#### 地下工程的分类

地下工程是指建立在地面及山体内部的各类建筑物。按用途地下工程可分为以下几类：
(1)地下交通运输：包括铁路隧道、地下铁道、地下隧道等。
(2)地下工业用房：地下工厂、地下电站、地下变电所、地下实验室、地下污水处理场、地下输水隧洞等。
(3)地下储存库房：包括地下车库、地下油库、水封油库、地下冷库、地下物资仓库、地下水库、地下废料库等。
(4)地下生活用房：包括地下商店、地下街道、地下影院、地下医院、地下运动场、地下住宅等。
地下工程作为一种地下建筑物，其所在位置受其用途所限，地点较固定，埋深较浅。为了使用安全，无论人工洞室还是天然洞室，通常都进行过稳定性处理，如采取支护、衬砌、锚、喷等措施，一般处于稳定状态。因此，高等级公路修建中遇到地下工程这类空洞的概率相对较小，即使碰到，其调查、处理也相对简单和容易。#### 地下工程控制测量

一、地下工程平面控制测量
地下工程平面控制测量的主要任务是测定各洞口控制点的相对位置，以便根据洞口控制点，按设计方向，向地下进行开挖，并能以规定的精度进行贯通。因此，要求选点时，平面控制网中应包括隧道的洞口控制点。通常，平面控制测量有以下几种方法。

1．直接定线法
对于长度较短的山区直线隧道，可以采用直接定线法。如图1所示，A、D两点是设计选定的直线隧道的洞口点，直接定线法就是将直线隧道的中线方向在地面标定出来，即在地面测设出位于AD直线方向上的B、C两点，作为洞口点A、D向洞内引测中线方向时的定向点。
在A点安置经纬仪(或全站仪)，根据概略方位角α定出B'点。搬经纬仪到B'点，用正倒镜分中法延长直线到C'点。搬经纬仪至C'点，同法再延长直线到D点附近的D'点。在延长直线的同时，用测距仪测定A、B'、C'、D'之间的距离，量出D'D的长度。C点的位置移动量C'C可按下式计算：C'C=D'D×(AC'/AD')
在C点垂直于C'D'方向量取C'C，定出C点。安置经纬仪于C点，用正倒镜分中法延长DC至B点，再从B点延长至A点。如果不与A点重合，则用同样的方法进行第二次趋近。

2．三角网法
对于隧道较长、地形复杂的山岭地区或城市地区的地下铁道，地面的平面控制网一般布设成三角网形式，如图2所示。用经纬仪和测距仪或全站仪测定三角网的边角，形成边角网。边角网的点位精度较高，有利于控制隧道贯通的横向误差。
3．导线测量方法
连接两隧道口布设一条导线或大致平行的两条导线，导线的转折角用DJ2级经纬仪观测，距离用光电测距仪测定，相对误差不大于1：10000，或用同样等级的全站仪测角和测距。经洞口两点坐标的反算，可求得两点连线方向(对于直线隧道，即为中线方向)的距离和方向角，据此可以确定从洞口掘进的方向。
4．全球定位系统法
用全球定位系统(GPS)定位技术进行地下建筑施工的地面平面控制时，只需要在洞口布设洞口控制点和定向点。除了洞口点及其定向点之间因需要做施工定向观测而应通视之外，洞口点与另外洞口点之间无须通视，与国家控制点或城市控制点之间的连测也无须通视。因此，地面控制点的布设灵活方便。且其定位精度目前已能超过常规的平面控制网，GPS定位技术已在地下建筑的地面控制测量中得到广泛应用。
二、地下工程高程控制测量
高程控制测量的任务是按规定的精度施测隧道洞口(包括隧道的进出口、竖井口、斜井口和坑道口)附近水准点的高程，作为高程引测进洞内的依据。水准路线应选择连接洞口最平坦和最短的线路，以期达到设站少、观测快、精度高的要求。每一个洞口埋没的水准点应不少于3个，且以能安置一次水准仪即可连测，便于检测其高程的稳定性。两端洞口之间的距离大于1km时，应在中间增设临时水准点。高程控制通常采用三、四等水准测量的方法，按往返或闭合水准路线施测。