高寒地区直接空冷机组的安全运维具有一定的特殊性,机组自动保护控制对电厂中国产DCS系统应用提出更高的要求.该文阐述了内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司两台超临界600 MW直接空冷机组的DCS系统在网络结构、软硬件、DEH三方面的配置,并对系统功能划分以及定期维护中的DCS日常巡检内容做出了概括性全面介绍.在此基础上,针对机组DCS系统投产5年来的问题和改进做了介绍.这对完善国产DCS系统功能、发展智能电厂具有一定的基础意义.