湖南某火电厂2×660 MW火电机组配有两台淋水面积为10000 m2的逆流式自然通风循环水冷却塔,冷却塔运行过程中噪声较大,高达86 dB(A),严重影响周围居民生活.对该冷却塔噪声产生机理的分析研究表明:冷却塔噪声来源有落水噪声、塔体噪声、布水噪声和循环水泵噪声等,其中落水噪声是主要来源.水滴直径(大小)、落水高度、通风风速等对落水噪声有较大影响.在一定范围内,水滴直径越大,落水高度越高,通风风速越小,噪声值越大.由此提出一种全新的降噪网技术,实施后效果良好,能有效降低噪声,降噪效果达到8 dB(A)以上.