贵州电网公司高压开关柜运行在高山高湿地区,开关柜内部容易发生绝缘故障,导致开关柜损坏,对电网安全稳定运行造成极大的影响.2015年对开关柜绝缘事故进行专项治理,通过专项事故调查、大范围开展开关柜局部放电测试和典型变电站的开关柜专项治理工作等,找到了10 kV、35 kV开关柜绝缘故障原因并采取相应措施进行整改.针对贵州高湿高寒的地域特点,根据研究成果编制了贵州电网公司开关柜技术规范书,提高了开关柜的绝缘性要求,提出了开关柜本质安全的观点,从源头上提升设备的本质安全是保障设备安全运行的首要条件.对存量的开关柜有一套完整的整治措施,通过治理和整改,贵州电网公司开关柜绝缘故障大幅下降,在开关柜的绝缘化改造方面取得了较好的成效和经验.