针对当前常用的线算图表在辐射地板传热结构工程设计中存在的问题，通过分析地板传热过程，将多层地板结构当量为单层均匀地板结构，求得了地板各传热环节的热阻及地板结构总热阻，并提出了地板传热效能值，进而从换热器的角度提出了用于地板传热结构设计的效能-传热单元数方法，并和 ASHRAE 手册设计方法进行比较。最后，在北京相应建筑地板辐射系统设计的工程案例中，通过该文提出的效能-传热单元数设计方法进行了地板热工设计，根据房间的热负荷和系统能提供的供水温度，计算所需的地板结构总热阻，进而确定了地板的埋层结构和对应的管间距，经试验测试，房间的温度较好地满足了设计要求。最终结果表明效能-传热单元数设计方法可较好适应多变工程设计条件，既可以根据供水温度确定对应的地板结构，也可以根据地板结构确定所需的供水温度，还可以校核一定供水温度和地板结构下的地板表面温度，可方便进行地板传热结构的设计，为地板辐射系统工程设计提供了一个新的思路。