110 kV备自投继电保护是110 kV电压等级变电站中重要的继电保护装置,动作的正确与否直接关系电网安全及变电站供电的可靠性.110 kV备自投保护装置最主要的动作判据是110 kV母线电压,而智能变电站备自投保护装置取用母线电压的途径有2种,一是从间隔合智一体装置取电压,二是从母线合并单元取电压.从工作实际出发,介绍了110 kV备自投继电保护装置2种取母线电压的方法,并从4个方面对比了2种取法的优劣,为今后智能变电站备自投保护装置取母线电压提供一定的参考.