2012年3月,某核电厂大修期间对二回路部分管线进行了现场壁厚测量,发现电动主给水泵系统弯头存在壁厚减薄现象.文章对其中的一根弯头在实验室进行了失效分析.利用超声波测厚仪在实验室对换下的弯头进行壁厚测厚并利用等离子光谱发生仪等设备及分析手段对异常减薄部位和减薄一般部位进行了分析研究.结果表明管壁异常减薄是由于流动加速腐蚀(FAC)引起的.最后,根据分析结果,结合国内外的最新研究进展,对管道的管理及变更提出了建议.