在通常情况下,火电厂的《安全性评价标准》中明确规定,用以除去CO2的装置是必须要在除盐水箱中装备的,同时还规定水质电导率不能超过0.4us/cm这个技术指标.《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-2013,规定机组对补给水的水质要求为:硬度=0μmol/L,二氧化硅≤20μg/L,电导0.4μs/cm,PH大于6.7.廊坊热电除盐水箱在进行浮顶改造后,水质指标得到明显改善,满足机组补给水的水质要求.