在笔者多年对低压电气设备的设计和现场调试中,发现几个比较重要而又容易被大家忽略的问题.下面通过几个事例来进行说明,谨供同行参考交流,并提醒用户在使用中注意或加以改进. 1 抽屉式控制柜不同设备之间的硬互锁 1.1 双电源自动切换装置的互锁 某厂照明供电来自MCC室控制柜,其进线柜采用双电源框架式断路器供电.为了保证两断路器不能同时合闸,两断路器通过机械和电气互锁,主断路器由变压器供电,从断路器由生料入窑系统馈电柜供电,主从的选择通过电气连锁单元IVE模块自由决定.供电输出原理见图1.