2004年夏天,上海地区有4个火电厂因雷击造成DCS部分I/O模块和外围压力/温度变送器等损坏及部分温度参数突变.引起热控设备损坏的原因有电源及信号电缆接地不良、虚接地及利用安装支架作为接地等情况.从雷电对控制设备损害情况分析,由感应雷引起的事故约占雷害事故的80%～90%.雷电对DCS的危害主要是通过直击雷和雷电电磁脉冲的冲击干扰,造成对电子设备的直接损坏.DCS防雷手段主要有防雷接地和防雷保护器,而良好的接地及尽量减小接地电阻是有效防雷的基础条件.电力行业对DCS接地电阻的要求是:采用独立接地时接地电阻应小于4Ω;采用与电气网共地时接地电阻应小于1Ω;采用防雷地、电气地、DCS地三者共地时应小于0.5Ω.