国外NBE泵站工程由A、B两座泵站组成，A泵站装机容量6×800 kW，B泵站装机容量7×800 kW，两站均有1台备用机组。该工程为农业灌溉提供水源。 1 水泵、电机选择 (1)水泵选择。A、B两泵站均选择立式轴流泵，水泵型号分别为1800ZLB-9.1-6.1-Ⅰ和1800ZLB-9.1-6.1。水泵在最高扬程时的过流量分别为9.3 m3/s和9.1 m3/s，满足标书中规定的水泵在最高净扬程时的过流量不小于9.0 m3/s的要求。