国网公司系统连续发生多起220～500 kV电力互感器损坏事故,对电网安全运行带来了十分严重的影响.针对这些事故,国网公司开展互感器二次负荷调查统计工作,共涉及9个省市电力公司的18个220 kV至500 kV变电站.通过现场实测数据统计分析,表明互感器二次负荷绝大部分运行在25％额定负载之下,二次绕组额定容量不满足各种相关技术规程.分析论证了选择过大的二次绕组额定容量,将严重影响互感器计量、测量、保护等性能,同时导致互感器体积和重量过于偏大,造价偏高,不符合环保和绿色电力的要求,而且造成互感器的综合特性变差,包括电气性能和机械性能下降.最后提出了降低二次负荷及减少二次绕组的设计选型原则,并建议对互感器相关标准和规范开展修订研究.