核电厂在投入商业运行前,需进行一系列的调试试验确保系统和运行的可靠性.2010年8月,某百万千瓦级核电厂在50％FP甩负荷到厂用电的调试中意外停堆,导致停运两天,拖延了试验的进度.经现场分析发现意外停堆与RPN系数设置不当有关.中国核动力研究设计院快速响应并对事件原因进行了分析,提出了新的RPN系数,顺利完成了50％FP和100％FP甩负荷到厂用电试验.文章首先分析了RPN系数对中子注量率变化率计算的影响,然后分析了影响RPN系数设置的主要因素,给出了RPN系数设置的基本原则,为后续电站的调试试验与运行提供了参考,以避免同类事件再次发生.