为了限制短路电流和满足继电保护整定的需要,我国220kV电力系统采崩的是部分变压器中性点接地方式.这种接地方式会使不接地变压器的中性点产生过电压,若失地后发生单相接地故障更可能使中性点过电压上升到相电压,虽然可以用避雷器和间隙对此进行保护,但间隙放电分散性很大,很可能误动,且可能会与避雷器绝缘配合失调.为此建立了一个重庆地区的220kV电网,使用PSCAD/EMTDC 软件计算了中性点加装小电抗后的中性点过电压及短路电流.计算结果表明:中性点串接小电抗后,中性点的过电压会大幅下降,不再会出现失地现象,中性点电压也不会再出现高达相电压的过电压,中性点不必再安装间隙,只安装避雷器限制雷电过电压即可,免去了绝缘配合失调的可能性;并且,中性点加装小电抗后,变压器绕组流过的单相短路电流会下降,可以防止变压器绕组上流过的电流过大,损坏变压器.最后分析了中性点加装小电抗对继电保护的影响.