大唐淮北发电厂虎山1号机组于2013年9月投产,2号机组于2013年10月投产,干灰输送系统采用浓相气力输送系统,电袋除尘器布袋喷吹系统采用活塞式脉冲喷吹阀.机组投产以来,输灰系统及电袋除尘器喷吹系统缺陷发生率高,压缩空气使用量偏大,且通常处理都比较复杂.系统缺陷主要发生在仪控和机务方面,仪控方面缺陷主要为料位计缺陷、阀门位置信号故障和喷吹电磁阀脱落等;机务方面缺陷主要为阀门卡涩、内漏、磨穿、阀杆断裂造成落灰不畅、仓泵出料总成磨损严重、进气组件和补气组件磨损、输灰管积灰堵塞、管道磨穿和双套管内管脱落等.