介绍大南川二级电站技术改造情况,根据目前大南川水库一、二级两个电站的现状,一级站由于水头原因只能停机不发,但其机组完好,机组适用水头37～54 m,基本能适应目前二级水电站已具有的20～55 m的发电水头.只需将一级站机组拆装一台到二级站后,二级站装机容量由原来的2×160 kW,提高到500 kW,并能发挥正常效益.相应的电气设备(机组控制盘),也随一台机的拆装而拆装.压力管道验算后其强度也不能满足要求,需更换113.2 m压力管道,另外对24 m钢管增加加劲环进行补强处理,对引水渠已经损坏的浆砌石拆除后重新用C20混凝土衬砌,以减少渗漏,增加过水能力.
技术改造 机组更换 压力钢管更换 引水渠维修