提出了一种用于分布式发电并网交流器测试的波动电压发生装置方案,解决了分布式发电并网变流器在实际电网中不易测试的难题.该装置基于级联H桥拓扑,其电压等级可拓展,可高精度地输出频率为0.5～25Hz和波动幅值为0～10％基波电压幅值的波动电压,可模拟不平衡度可调节的三相不平衡电网,不平衡度范围为0～10％.它可以完成并网交流器对电网电压幅值和频率偏差,波动电压以及电网不平衡的适应能力等多种测试.本文分析了装置的工作原理,并以基于本文所提出装置拓扑的“35kV-6MW风机变流器低频扰动测试装置”上进行的现场实验为例,充分证明了这种波动电压发生装置用于分布式发电并网变流器测试的可行性和有效性.
分布式发电并网变流器 测试 波动电压 级联H桥