AP1000主泵电源系统采用罗宾康WCⅢ-HA完美无谐波高压变频器,6个变频功率单元串联实现直接高压输出.变频器采用NXG-A和NXG-B两套控制器,可实现完美切换.多重化功率单元结构、旁路功能及中性点偏移技术的应用,保证了变频器的完美无谐波输出.文章通过对变频器可能出现的故障进行分析及风险评估,并提出相应故障的应对及改进措施,以便减少其故障率,提高经济效益,从而更好地发挥出AP1000技术的优越性.
变频器 应用 故障分析 故障应对