国内发电厂厂用电系统多采用高压厂用变低压侧经中电阻接地方式.当馈线发生接地保护时由定时限接地保护做动作于跳闸故障馈线,但当馈线发生高阻接地时,因保护装置测得接地电流较小,保护可能发生拒动情况,导致厂用电系统长期带病运行,如果不及时消除可能扩大故障范围.提出在原有定时限保护的基础上,增加反时限保护用于发信,可以快速对故障馈线进行处理,定、反时限相结合的零序过流保护可以保证高阻接地时按一般反时限曲线定位故障馈线并发出告警,接地电阻较小时按定时限快速跳闸.结合实际中高压厂用变低压侧零序一、二时限出口整定方式与厂用电快切装置功能相矛盾,提出解决方案,以保证厂用电系统安全运行.
零序过流保护 厂用电快切 高阻接地 电容电流 零序电流