含分布式电源的配电网发生单相短路故障时,各相短路电流的分布情况随分布式电源容量的变化而发生变化,但各线路首端零序电流的特征不会改变,即全系统健全线路的零序电流之和等于故障线路首端的零序电流,且两者的非工频零序电流的方向相反,可继续利用这一特征识别故障线路.利用希尔伯特-黄变换提取各线路的非工频零序电流分量,再求取各线路非工频零序电流的能量权重系数;利用数字陷波器取出各零序电流的5次谐波分量.当5次谐波分量有相同极性时,故障发生在母线上;当某条线路的能量权重系数最大,且其他线路5次谐波分量的极性与该条线路相异时,故障发生在该条线路上.通过仿真实验证明,该方法适用于小角接地故障、高阻接地故障及线路末端故障等不利于实现选线的故障,且该方法有较高的准确度和可靠性.
故障选线 数字陷波器 希尔伯特-黄变换 能量权重系数