龙川江一级水电站采用低坝坝后式开发,由于受地形限制,枢纽布置采用紧凑的布置方式,重力坝两端坝段采用混凝土刺墙;坝后式厂房,设计110kV SF6 GIS升压站为室内式布置,在进水道上部副厂房顶出线,由此缩短了压力管道线;电站进水口采用单吊点快速事故闸门控制进水,可取代电站主阀保护,节省升压站大量管线和两个主阀的费用;大坝溢流表孔采用弧形闸门上设舌瓣闸门解决了漂浮物的问题,工程安全运行9 a多,取得较好的社会经济效益.
龙川江一级水电站 舌瓣闸门 GIS室内式 转桨轴流式水轮发电机