简介了HVDC输电系统接地极电流对附近电力变压器磁饱和的影响机理、流过电力变压器绕组直流电流的计算方法,在此基础上提出了不同容量和类型电力变压器允许通过的直流电流的判别经验计算公式,设高、低压绕组中允许流过的直流电流和额定电压分别为I1、I2和U1、U2,则在≥220 kV的Yo或Yo/Yo接线情况下对电力变压器可估计为I1=kSn/√3U1±u2I2/U1,对自偶变压器可估计为I1=kSn/√3(U1-U2)±U2I2/(U1-U2).使接地极保持合适位置或远离变电站则是消除或缓解直流接地极电流对电力变压器磁饱和影响的最好方法,提出了根据不同情况可采取的一些具体措施.
接地极 变压器磁饱和 判别 缓解措施