按照电能计量装置管理规程规定的,电压互感器二次回路电压降的误差:对I类计费用计量装置,应不大于额定二次电压的0.25%;其它计量装置,应不大于额定二次电压的0.5%.实际测量时在组成电能计量综合误差的各项误差中,电压互感器二次回路压降所引起的计量误差往往最大.由于压降过大造成少计电量以及发供电量不平衡等现象,文中结合电压互感器二次回路压降的测试与二次回路参数、一次回路ψ角的关系,给出电压互感器二次回路电缆线的容许电阻值及所需截面,并提出降低电压互感器二次回路电压降带来的电能计量误差及电费损失的技术改进方法和措施.
PT二次回路 测试技术 改进措施