结合电压和无功控制要求,分析了1000 kV系统运行方式.在调压补偿变压器推离原位检修、 主体变独立运行前提下,结合特高压变压器原理,提出主体变、 调压补偿变压器和110 kV管母间一次导线的断复引方案和二次系统安全隔离措施.分析了特高压自耦变独立运行时系统调试方案、 投运后运维方案.方案适用于两种补偿原理的特高压变压器.
特高压变压器 调压补偿变压器检修 主体变独立运行 一次导线断复引 二次安全隔离