对一采用增压流化床(PFBC)和一采用常压流化床(AFBC)的PGFBC-CC发电系统进行了(火用)损计算和分析,给出了PGFBC-CC系统各环节的(火用)损系数及(火用)效率.分析指出,燃烧室和蒸汽发生系统是PGFBC-CC发电系统的薄弱环节,二者(火用)损系数总和约为30%～35%.此外,就减少(火用)损和提高这类发电系统的效率提出了一些运行措施.
流化床 燃烧 PGFBC-CC发电系统 (火用)分析 (火用)损