根据GB 50264—2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》(以下简称《规范》)和GB/T 8175《设备及管道绝热设计导则》(以下简称《导则》)的相关计算公式和参数确定方法,以柳州地区冷水管道绝热为例,采用Excel表格迭代的方法,计算了柔性泡沫橡塑、离心玻璃棉、硬质聚氨酯泡沫作为冷水管道绝热材料时的绝热层厚度.该计算方法具有简便、快捷、准确的优点,计算结果与文献数据有较好的一致性.
管道绝热 Excel表格迭代计算 绝热层厚度