针对热电厂供汽管道压力损失偏大的原因,对阻力大并影响供汽能力的喷水减温器、直管旁通外压式压力平衡膨胀节进行改造,用旋转膨胀节代替横向波纹膨胀节、弯管流量计取代孔板流量计,降低3条供汽管道压力损失0.12～0.24 MPa,增大了新蒸汽的可利用焓降.在维持用户参数不变的情况下,3台供热机组每年可多发电14536.30 MW,增加热电厂利润476.73万元,节能效益显著.
供汽管网 压力损失 减温器 膨胀节 弯管流量计 节能改造