文章设计一种安装于户外的配变低压综合配电箱,具有四个独立隔室的配变低压综合配电箱.配变低压综合配电箱的材料为不锈钢,安装在户外台区变压器上,集计量、电能分配、无功补偿功能于一体.配变低压综合配电箱分为四个独立的隔室,四个隔室相互独立,采用冷轧钢板分开,在一个室出现故障时,不会影响其他隔室;箱在侧面、电容室底部开有通风进气孔,通风进气孔内侧焊接有不锈钢丝网,既满足通风的要求,又可以满足防护等级的要求.箱体顶部采用"人"字形结构的顶盖,同时在顶盖的长边开有通风孔,用于出风散热;在箱体的底部开有进出线孔,采用专用的电缆进线格兰,防护等级高;在箱体的两侧装有M16的铜螺柱,用于搭接进线侧接地线,方便施工;门板采用内凹槽设计,凹槽内贴有硅橡胶,箱门关闭时压住箱体的凸出部,保证防护等级.
配变低压综合配电箱 独立隔室 高防护等级 散热良好 方便施工