高压大容量隔离变压器,原副边分布电容储能较大.对于速调管和中性束加速极负载,负载打火时这些能量的注入可能导致它们的损坏.在电源设计阶段需要对变压器分布电容进行分析,并尽量减少它们的储能.为此通过对EAST装置中100 kV/100 A高压电源系统的两种变压器结构模式,采用绕组分段的方式计算绕组间的分布电容和分布电容电压,推导出变压器内部分布电容储能算式.计算结果表明:分布电容储能是一个与时间无关的量;不同变压器结构,储能差异较大.根据这些计算结果,高压电源的变压器结构采用油浸式隔离变压器串联干式变压器的模式,大大降低了变压器内部的分布电容储能.
PSM 高压电源 直流 变压器 分布电容 储能