某次监盘时,发现#1机高压除氧器(以下简称"高除")进汽调整门全关,这种状态只有在无供汽的情况下出现过,而现在有60多吨的供汽,且凝结水流量和温度又基本正常.查以往历史记录:在相同热电负荷下,#1机高除进汽调整门保持在28%左右的开度.本文针对这一异常现象进行了一系列的原因分析和排查,并提出了就如何防止高加水侧漏水的一些防范措施,希望对电厂以后减少类似异常情况提供一些有益的帮助.
汽轮机 高压加热器 漏水 原因分析 防范措施