通过对发生断裂失效的给水三通阀阀杆进行宏观检查、化学成分分析、拉伸试验、冲击试验、金相检验和硬度试验，分析了其断裂原因。结果表明：阀杆断裂为疲劳断裂，阀杆断裂的主要原因是表面渗氮处理增加了阀杆与阀芯表面相交处的脆性，加上阀杆与阀芯表面相交的位置结构突变造成应力集中，在流体的长期挤压和剪切力作用下，便会在应力集中部位的渗氮层中形成裂纹源，并在阀杆服役时的交变应力的作用下，裂纹从渗氮层逐步扩展到阀杆基体，最终导致阀杆断裂失效。
阀杆 渗氮 脆性 应力集中 疲劳断裂