出于运行监控需求,火力发电厂蒸汽管道存在大量取样点,均为现场安装.300MW级机组工程普遍采用A335P91高合金钢做主蒸汽管道,该材料具有良好的抗高温蠕变性能,但对焊接工艺要求极为严格,附属设备的不良焊接质量也易影响主管道的正常运行;出于化验要求,取样管道材质为1Cr18Ni9Ti不锈钢.如何将两种性能、合金含量差异极大的材料焊接在一起,同时满足工作要求,成为一个施工难点.本文探讨了A335P91与1Cr18Ni9Ti异种钢焊接工艺,并应用于实际施工中,对同类型的焊接施工具有指导意义.
A335P91 1Cr18Ni9Ti 异种钢焊接 热处理 镍基焊条