针对广东某火力发电厂升压站220 kV断路器机构箱防跳跃回路在调试过程中,发现合上断路器并保持合闸指令,然后发出跳闸令,断路器跳闸后不会出现合闸;而结束合闸令后,断路器再次合闸,实际上没有实现防跳跃功能,分析后得知主要是防跳跃继电器返回时间比合闸继电器快造成的,提出了改装延时继电器或不加继电器只改造回路的两种解决方法,经过对比后选用了既经济又成熟的解决方案,达到了保障系统供电可靠性和安全稳定运行的目的.
断路器 防跳跃 跳闸 合闸 继电器