宿州公司输煤系统控制电缆都是通电缆桥架通往现场各类设备,电缆桥架一般为多层,控制电缆和动力电缆分开敷设.但因控制线路过长,相当于一个电容回路,控制拖缆中存在感应电压,并且电压最高达到150V,经常引起继电器自动闭合,由此造成设备误动作,给生产带来极大不便,严重影响设备稳定性.经我们多方测试和考证,最终采用HSKR-A/220抗干扰模块,该模块的应用,直接消除现场感应电,自安装完成后,设备感应电基本消除,无误动记录,全面提升设备稳定性,对安全生产起到的推动性作用.
感应电 RC 抗干扰 阻容吸收 控制回路