进入新世纪PLC在水电站的继电保护领域广泛应用,其原理及基层执行机构仍然脱不开传统的二次控制回路,对于二次控制回路的故障分析及处理是水电站电气检修的重要工作.断路器的控制回路断线是水电站常见的故障,其故障产生的原因千差万别.本文以冯家山水电站使用的VS1型真空断路器为例,通过弹簧操动型控制回路断线的工作原理,以及多年实践中的典型案例,分析说明可能产生断路器控制回路断线故障原因,以期为广大同行借鉴.
断路器 控制回路 断线 故障分析