介绍了构皮滩混凝土预冷系统中采用氨泵供液的基本原理和特点.利用低压循环贮液器将采自调节站的高压液氨进行循环处理,具有传热效率高,安装操作简单,安全可靠的优点.氨泵供液设计中低压循环贮液器的安装高度应满足液面与氨泵吸入口保持一定偏差,在构皮滩冷却系统中,其最低液限高于氨泵中心线3 m.同时,针对构皮滩混凝土预冷系统中氨泵供液遇到的具体安装问题,提出设置旁通阀来对氨泵供液系统进行安全性保护等措施.
氨泵 循环处理 混凝土预冷系统 旁通阀 构皮滩水电站