核电厂重要厂用水和循环水过滤重要冷源系统中的压力信号由安全逻辑处理机柜内的两系CPU进行采集.安全逻辑机柜两系CPU的信号采集与运算周期同为固定的100 ms,但两系CPU其运行是独立且不同步的,且每个CPU在每个周期内采集信号的时间点是固定不变的.当水锤波效应引起的压力波动产生小于100 ms的信号被一系CPU采集,会立即非预期启动安全级电机和泵等设备.当两系CPU间逻辑执行不一致状态持续达40 s还会发出两系CPU不一致故障报警.通过分析研究,在CPU信号采集前端增加0.5 s上升沿延时模块.结果表明:该研究解决了由于水锤波效应引起的压力波动所造成的闪发信号导致安全逻辑处理机柜内两系CPU不一致报警以及频繁非预期启动安全级电机和泵等设备的问题.
核电厂 安全级机柜 两系CPU 信号采集 闪发报警