海上孤岛电站透平机组启动系统是由变频器驱动启动马达组成.在透平发电机启动时,调节启动马达转速提供原始动力,当透平机组达到额定转速后,退出运行,处于待机状态,当透平机停机时控制启动马达进行慢转及后润滑.透平发电机在正常运行工况下,其启动马达驱动变频器待机情况下发生过流故障报警、IGBT高温故障报警,有时还伴有异常气味,但是每次都能复位.在透平正常启停过程中,从没有发生过变频器故障.本文主要针对故障现象进行检查、分析故障机理、总结排除故障方法,为后续透平启动变频器运营管理提供依据,提高设备管理水平.
透平启动马达 变频器 IBGT