为了限制短路电流和满足继电保护整定的需要,110kV系统采用的是部分变压器中性点接地方式,这种接地方式会使不接地变压器的中性点产生过电压.为此使用PSCAD/EMTDC软件计算了重庆电网一个110kV系统中不接地主变中性点的过电压.计算结果表明:不接地变压器中性点的工频暂态过电压最高可达到125.8 kV;不接地系统下发生单相接地故障时,变压器中性点电压会上升到相电压;非全相运行时空载变压器中性点可能会产生铁磁谐振过电压,峰值可达到261.2kV,严重威胁中性点和线端设备的安全;雷电过电压也会损坏中性点的绝缘,也需加以限制.最后给出了适用于110kV变压器中性点的保护配置方案,并指出当采用间隙和避雷器并联保护时,需考虑避雷器对中性点工频暂态过电压的限制作用.
中性点 变压器 避雷器 间隙 工频过电压 雷电过电压