并联电容器组是电网中重要的无功电源,用于提高电网功率因数、维持较高质量的运行电压、降低输电过程中电网有功功率损耗从而确保电网安全稳定的运行.本文采用国际通用的电力系统暂态分析程序EMTP/ATP计算了天津某110 kV变电站的并联电容器组分闸过电压.分析了在考虑并联电容器组断路器不同期分闸前提下,单独改变一组电容器组参数情况下对该组电容器组分闸过电压的影响.给出适合于天津电网具体情况的并联电容器组单组投合容量合理范围.结果表明,同一电抗率下,每相电容越大流经电容器组每相的氧化锌避雷器能量越大,最终甚至会烧坏避雷器.
并联电容器组 分闸过电压 EMTP/ATP 金属氧化物避雷器