采用了AFT impulse 3.0构建了南水北调中线上惠南庄泵站的管网模型,并对泵站过渡过程进行详细计算和分析后,发现对于大流量的管线按照自流形式布置的泵站,泵站掉电过程中并未产生正压水锤,泵后水流流速大,掉电后容易在泵后形成比较大的负压,且在备用泵后的盲管端更易产生较大的负压,采用空气阀对泵后负压的控制比较有限,有效的方法是加大泵的转动惯量.
AFT impulse 3.0 负压 转动惯量 水力过渡过程 调水系统