以220 kV变电站线路开关在合PT刀闸过程中发生跳闸事故为例,介绍了PT刀闸拉、合过程中产生电弧的一个电磁暂态过程会造成开口三角有畸变的电压波形和三相电压变化,必然导致过电压保护跳闸.通过现场启动故障录波器试验重点对这次事故发生的原因进行了剖析,要保证不因拉合PT的操作而误动,可采取每次操作母线PT刀闸时先退出过电压保护,待操作结束后再投入过电压保护;或者在PT开口三角绕组的二次引出线加装刀闸等措施.
过电压 故障录波器 电弧 畸变 跳闸