针对传统检测方法无法准确判定变压器油纸绝缘系统的微水含量问题,依据时域介电谱理论和变压器扩展德拜等效电路模型,分析了回复电压与极化等效电路参数的关系,采用回复电压时域微分曲线解谱方法,提出变压器等效电路极化支路数判定方法,构建准确反映油纸绝缘变压器老化状态的等效电路,并利用多台变压器极化等效电路参数研究变压器微水含量与时间常数之间的关系,最后提出平均时间常数量化分析变压器微水含量.研究结果表明:变压器微水含量变化主要影响大时间常数支路参数,并根据平均时间常数能够定量分析变压器微水含量,当平均时间常数达到52.12 s时,则变压器微水含量为1.5％;当平均时间常数达到21.77 s时,则变压器微水含量为2％;当平均时间常数达到3.98 s时,则变压器微水含量为3％.
油纸绝缘 微水含量 变压器 极化等效电路 时间常数