联盟管道(Alliance Pipeline)阴极保护系统设计内容主要包括两个部分,即干线管道阴极保护和加压站阴极保护.前者的设计依据是沿线土壤的电阻率及输电线路与管道交叉等参数,后者主要是加压站内深井阳极地床、整流器以及测试站等参数.介绍了这些参数的选取过程、确定方法和阴极保护系统的设计要点.对我国西气东输管道阴极保护系统有关设计参数与联盟管道阴极保护系统实际使用的参数进行了比较,结果表明,西气东输管道阴极保护选取的设计参数是合理的,认为联盟管道阴极保护系统的设计经验对指导我国长输管道的设计具有重要的借鉴意义.
长输管道 阴极保护系统 设计 经验 借鉴 意义