针对西电东送时西部电网在向广东电网送入有功功率的同时从广东电网吸收大量无功功率的问题,研究在高压并联电抗器(以下简称高抗)退出运行时线路的过电压水平.选取西电东送入广东的桂山甲、乙线,贺罗I、Ⅱ线,梧罗工、Ⅱ线和玉茂Ⅰ、Ⅱ线8条线路的实测数据作为研究对象,采用分布参数模型作为计算模型,在时电网进行必要的等值简化处理后,对线路高抗退出运行后的最大工频过电压、工频谐振过电压、潜供电流和恢复电压、操作过电压进行了计算.计算结果表明:贺罗线和玉茂线高抗可考虑单侧退出运行,不需要采取措施；梧罗线高抗退出运行时,为保证重合闸的成功率应延长重合闸动作时间；桂山线因最大工频过电压超出行业标准允许值以及潜供电流数值偏大高抗不能退出运行.
工频过电压 工频谐振过电压 潜供电流 操作过电压 高压并联电抗器