国内首台国产110 kV/30 MVA磁阀式并联高压可控电抗器已在湖南怀化电业局220 kV田家变投入运行,为此,分析了田家变电站220 kV侧母线电压过高、110 kV侧母线电压波动过大的原因,提出在110 kV母线加装并联可控电抗器的解决方案,并研制了国内首台110 kV磁阀式可控电抗器工业样机,开发了基于Intel80C196KC单片机的控制装置与保护装置.试验和样机运行数据表明:该电抗器谐波含量低,损耗小,控制装置可靠,解决了高压侧电压过高、中压侧电压波动大的难题,提高了系统供电质量.
磁阀式可控电抗器 充电功率 无功补偿 电压波动 变电站 电力系统