通过对近年配变烧毁故障的统计以及对烧毁配变的解剖分析,深入分析配变烧毁的管理原因及技术原因,通过管理措施及技术手段,切实有效的降低配变故障率.通过健全基础信息、落实管理职责、加强营配协同、加强配变改造、强化技能培训、严格评价考核6个方面确保管理措施到位;通过例行周期巡视、进一步明确巡视重点内容、及时消除缺陷、利用信息系统开展运行监视、落实技术监督措施5个维度落实技术措施,2017年落实了管理及技术措施,最终取得了明显的效果,配变烧毁率同比下降69.4％.
配变 管理 技术