803电厂规划双回330kV线路接入酒泉750kV变电站，全线采用同塔双回路架设，增加了相间电容和相地电容，增加了系统过电压水平；另外，由于803电厂处于甘肃河西电网末端，运行条件较为苛刻。因而有必要对803电厂-酒泉双回330kV线路进行过电压研究。基于此，首先利用戴维南定理对803电厂-酒泉750kV变电站相关系统参数进行等值计算；然后利用电磁暂态程序ATP—EMTP对803电厂-酒泉750kV变330kV同塔双回线路的工频和操作过电压进行了计算，其中包括5种情况下的工频过电压，即：容升效应、单相接地、同回两相接地、异回两相接地以及甩负荷，并考虑了该5种情况下的潜供电流与恢复电压，以及4种情况下的操作过电压：单相重合闸、三相合闸、三相分闸以及三相带故障分闸。通过分析计算得到：线路的工频过电压满足绝缘配合要求，操作过电压可以通过金属氧化物避雷器限制到要求值以下，分析结果为双回线路运行提供了依据。
工频过电压 操作过电压 合闸电阻 同塔双回330 kV线路 潜供电流 恢复电压 酒泉750 kV变电站