钢铁企业电网结构较为复杂,同时由于设备运行环境恶劣,电气事故发生频次较高,尤其是接地事故时有发生.传统的处理程序是通过接地选线装置及倒母线或轮停的方式确定接地线路,由于选线装置准确率不高,所以通常根据运行方式特点依靠倒闸操作及特定顺序停电的办法进行选接地.但是在选接地操作过程中(如合切母联及其他断路器)及间歇性弧光接地经常发生电气设备(电压互感器及过电压保护器)短路放炮事故,使单相接地演变为短路停电事故,给公司的生产带来极大影响.根据公司最大变电站运行特点,结合目前行业出现的转移型接地选线装置工作原理,探索了一套适合本系统的接地选线装置及其运行管理办法.
小电流接地系统 转移型接地选线装置 电压互感器 过电压保护器