分别从烟气脱硫(flue gas desulfurization,FGD)系统、机组控制逻辑及旁路挡板快开执行机构等几方面分析大唐潮州电厂1号机组脱硫增压风机(boost up fan,BUF)跳闸后炉膛压力急升过高并引起送、引风调节波动的原因,确定了引起炉膛压力急升的主要原因在于脱硫旁路挡板快开过慢、机组侧送风控制逻辑及引风动叶存在问题,最后提出解决问题的办法.
烟气脱硫系统 旁路挡板 分散控制系统 增压风机 引风机