威整电站自1974年投产以来,水轮机通流部件磨蚀非常严重,轴瓦经常烧毁,反复处理效果都不理想.从1992年起至今,采用A 253转轮替代原A 73转轮,重新设计水轮机前后盖扳和导水机构等.投入运行后,从未出现轴瓦损坏事故,转轮也未有更换过,机组单机容量由6 000 kW增加到7 000 kw,发电效益增加16.7%,经济效益明显,且运行稳定.图2幅,表3个.
水轮机磨损 轴向水推力 增容改造 水电站