采用电絮凝-混凝-AAO法-MBR-反硝化滤池-硝化滤池-清水池组合工艺初步处理某新能源公司锂电池生产废水后,再使用超滤-反渗透工艺对该废水进行深度处理以达到回用目的.工程实际运行结果表明,一级RO出水COD为20 mg/L,NH3-N、TN、TP的质量浓度分别为0.77、14.8、0.06 mg/L,pH为7.2,SS未检出,水质满足GB/T19923-2005中敞开式循环冷却水系统补充水标准的要求,可直接回用;二级RO出水COD为17 mg/L、NH3-N、TN、TP的质量浓度分别为0.42、11.6、0.03mg/L,pH为6.7,SS未检出,水质达到GB 3838-2002的Ⅳ类标准和GB30484-2013的表3新建企业水污染物排放限值的直接排放标准.水处理运行费用共计46.56元/m3.
锂电池生产废水 电絮凝 超滤 反渗透 回用