本文以一个照明工程实例,基于电压降的计算公式,提出了一种实用计算方法.该计算方法没有把电压降计算公式里的电压当做固定值,而是根据上一节点实际电压不断调整计算电压.根据各节点实际电压算出了各节点电流,各节点电流求和算出总负荷电流,算出线路末端电压降.本文计算了短路电流,并校核了短路故障时保护电器的动作时间.当电压降过大或短路电流过小时,提出了改善措施,最后给出了一些应用意见.
A型消防应急灯具 短路电流 电压降 保护开关