对于以天然气为燃料的燃气发电机,其设备房间通风条件对于房间危险区的划分影响重大.在燃气发电机房充分通风的情况下,可以不将该区域划分为危险区.在工程实际中通常依据相关规范计算保障房间充分通风的最小换气次数,以确认充分通风的执行基准.以渤海某项目天然气发电机房危险区划分过程为例,阐述了充分通风换气次数的计算过程以及换气次数取值思路.通过保障房间充分通风,天然气发电机房可调整为非危险区类,从而降低工程项目成本及执行难度.
燃气发电机 危险区划分 充分通风 海上平台