反应器的群落结构分析有助于对工业装置的故障原因进行诊断.为了解决某焦化废水处理装置硝化功能低下的故障,构建了一套相似的实验室装置作为参照系统,该装置的硝化功能良好.通过工业装置和实验室装置好氧池生物膜16S rDNA克隆文库的比较,分析了它们之间硝化菌群的组成差异.实验室装置克隆文库的构成说明 Nitrosomonas europaea-Nitrosoccus mobilis类群和Nitrospira 属Ⅰ亚区系分别是该工艺条件下优势的氨氧化菌和亚硝酸氧化菌,但工业装置的克隆文库中却没有找到任何与硝化菌序列相近的克隆,这说明工业装置中硝化菌的多度较低.进一步使用Taqman荧光探针实时定量PCR测定了样品中 Nitrospira属的多度,实验室装置中Nitrospira 属16S rDNA的拷贝数达到3.4×10 6个/微克基因组DNA,而工业装置的测定值不到实验室装置的1/300.这些试验结果都表明工业装置好氧池微生物群落中缺少适当的硝化菌群是造成其硝化能力低下的重要原因.提高菌群中 Nitrosomonas属和Nitrospira 属的多度是解决工业装置硝化能力低下的关键.
焦化废水 16S rDNA克隆文库 Taqman荧光探针实时定量PCR 氨氧化菌 亚硝酸氧化菌