针对使用断路器分闸电阻限制特高压（ultrahighvoltage，UHV）系统的故障清除转移过电压的观点，进行了故障清除转移过电压及其可能的再生故障率的计算。详细地介绍了再生故障率的计算方法，并以淮南至沪西同塔双回线路为例，给出了故障清除转移过电压的特性及其再生故障率。结果表明：此类过电压仅影响到线路杆塔绝缘，且产生的再生故障率极低；同时考虑到采用断路器分闸电阻的成本和使用寿命等因素后，认为没有必要用断路器分闸电阻限制故障清除转移过电压。
故障率 故障清除转移过电压 断路器分闸电阻 特高压