针对羽绒水洗生产企业场地有限,采用"气浮-MBR"工艺进行了污水站技术改造.运行结果表明,在进水CODCr、BOD5、SS分别为645 mg/L、208 mg/L、116 mg/L的情况下,出水CODCr、BOD5、SS分别为20 mg/L、7.8 mg/L、13.3 mg/L,出水水质优于《羽绒工业水污染物排放标准》(GB21901-2008)表3相关标准中的要求,处理出水95％以上回用于车间再生产、厂内绿化、冲厕等.实际运行成本仅为0.6元/m3,年节约水费37.6万元.实现了废水循环利用,对其它升级改造废水处理工程具有一定的参考意义.
羽绒废水 气浮-MBR 出水回用