文章以江苏某畜禽粪污沼气发电项目为例,分析了畜禽粪污沼气发电工程的中温厌氧消化系统加热能量供给及其影响因素.结果表明:该项目中,总加热能量需求为213.39 GJ·d-1,主要为厌氧消化罐的增温保温(75％)和有机肥烘干(25％),其中厌氧消化罐增温保温的热量需求主要是物料增温(85.41％～86.45％)、罐体散热(12.63％～12.9％)和输热管散热(0.68％～1.78％).因此,当发电余热回收效率为47.4％,回收热量为254.54 GJ·d-1时,沼气发电余热能够满足整个工程的加热能量需求.在其它条件不变的情况,对影响沼气工程加.热能量平衡的各主要因素进行单因子分析,结果表明,要保证发电余热至少满足中温厌氧消化增温保温能量需求,则进料TS含量不应低于6.17％,余热回收效率不应低于29.74％,沼气产量达产比例不应低于设计产量的62.74％,原料量不应低于设计原料的18.63％,保温系统保温性能不应低于设计的27.36％.
沼气发电工程 畜禽粪污 发电余热 能量平衡