某水电站泄洪闸消力池修复完工后,需爆破拆除横向混凝土围堰.为避免爆破对电站发电机组、中心控制室设备以及永久建筑物等造成震动、冲击破坏,爆破拆除采取分层爆破、预裂爆破、多开孔少装药的爆破方案.爆破拆除过程中,通过采取减震槽、顶面压盖、消力池充水、防护网等防控措施,有效降低了爆破飞石对永久建筑物和设备的影响.爆破震动监测显示各部位震动速率均满足要求,拆除后水下激光扫描显示围堰拆除完全,未发现永久建筑物震损、开裂等情况,表明本次爆破方案设计安全合理、施工方便可行.截至目前,爆破后水电站已经历一个汛期,永久建筑物和设备运行正常.
混凝土围堰 爆破拆除 爆破防护