为消除一起500 kV高压并联电抗器氢气超标且快速增长的缺陷,本文通过分析电抗器油中溶解气体、含水量、含气量、击穿电压等试验结果及排查氢气来源后,判断缺陷原因为电抗器本体受潮后内部出现低能放电;在此基础上制定了有效的控制措施、检修策略,采用热油循环-快速抽真空干燥法高效恢复了高抗绝缘性能,检修中检修中通过表单执行严格控制工艺要求,及时有效地控制、消除了缺陷.最后,本文总结了如何及时发现、控制500 kV高压并联电抗器氢气超标的经验及绝缘干燥的方法,并提出了有效的现场处理措施.
500kV并联电抗器 氢气超标 受潮 热油循环-快速抽真空干燥法 防护措施