文章通过对压力匹配器隔音罩的设计与制作,以及后期模块受力测试、隔音测试,得到一种生产便捷且成本低的隔音罩,隔音罩模块间采用弹性拉动式锁扣连接,便于快速拆卸安装.通过进气、排气消音模块的设计,以及进风口、排风口面积计算解决了设备散热问题,并达到了隔音效果.某电厂压力匹配器安装后实测隔音量达到19.55 dB(A).此隔音罩设计完全适用于电厂辅机设备中压力匹配器、给水泵、减温减压器、罗茨风机、引风机等各种风机、泵设备,也适用于球磨机等工业设备.
压力匹配器 隔音罩 噪音 通风散热