封闭式开关柜在运行中不能打开，因此难以测量运行中柜内接（触）头的实际温度，如不及时发现并处理接（触）头过热性缺陷，严重威胁电力安全生产。固定式开关柜每个进出线间隔共有负荷电流流过的33或39个接（触头），这些接（触）头直接流过负荷电流，当负荷较大时存在隐患的接（触）头就会严重发热。由于发热点在密封柜内，运行中的柜门禁止打开，值班人员无法通过正常的监视手段发现发热缺陷。触头发热引起支持瓷瓶破裂，最终绝缘击穿，造成刀片距旋转轴处最薄弱点接地，通过隔离刀连杆放电，最终发展到相间及接地短路故障。
隔离刀 瓷瓶 绝缘击穿 接地短路