空压站夏季高温工况下,半数以上空压机和净化设备出现过载甚至报警停机,其主要原因有3个:一是对循环冷却水系统重视不够,表现为冷却水量不足、水温偏高、水质偏差;二是单元产品选购时未顾及压力、温度系数和极限工况,导致选型偏小;三是空压机厂对末端冷却器重视不足,甚至偷工减料,造成其排气温度普遍偏高,水冷机组高达45℃以上,风冷机组更高达55℃以上.而净化行业的规定工况:欧州为35℃,美国为38℃,我国行业标准两种工况并存.某些制造厂为应对高温工况对吸附式干燥器最高允许进气温度为40℃,冷干机在特殊设计下,最高允许进气温度为45℃,但实际运行状况不佳.分析了高温对压缩空气站净化设备的影响,提出了应对措施和解决方案.
空压站 过滤器 干燥器 高温工况