介绍了太原煤气化公司焦化厂A2/O生物膜系统的运行特点,分析了处理焦化废水的影响因素.生产运行表明,当好氧段水力停留时同为28h、出水pH值7.7 ～8.0、剩余碱度为150mg/L～200mg/L、混合液回流比控制在3时,系统对COD去除率在85%以上.对氨氮的去除率可达96%以上,出水COD质量浓度平均低于150mg/L,氨氮质量浓度低于15mg/L.
A2/O生物膜系统 焦化废水 水力停留时间 碱度 混合液回流比