河南油田双河联合站采用曝气除硫工艺，但该工艺后续设备腐蚀现象严重。为了进行工艺优化，研究了脱硫塔曝气的气液比以及曝气前后SRB和硫形态的变化，利用动态失重法比较了脱硫塔前后污水的腐蚀性，并通过XRD/SEM/EDS对腐蚀产物加以分析。结果表明：曝气除硫的气液比调整为0.5效果最佳。在气液比为0.6时，曝气50 min对SRB有一定的抑制效果。脱硫塔曝气后其出口的腐蚀速率较进口减小一半，但出口由残余氧引起的腐蚀性仍较强，将脱硫塔出口至注水罐之间的钢管线更换为玻璃钢管线，收到了良好的防腐效果。曝气除硫后含有S8的悬浊液进入注水罐，S8和CO2协同效应引起的腐蚀速率高达1.33 mm/a，建议在注水罐进口安装过滤装置或对注水罐进行防腐涂层处理。
含硫污水 曝气除硫 防腐措施