某输气管线服役12年后发生阴极保护电位不达标的问题.经分析,影响阴极保护电位的因素有外防腐蚀层绝缘性能、外防腐蚀层缺陷点情况和阴极保护系统等.为此,对电位不达标段管线进行埋地管道腐蚀检测(PCM)、交流电位梯度(ACVG)、直流电位梯度(DCVG)、管道密间距电位检测(CIPS)测试.结果表明:加建阴极保护站后,阴极保护电位不达标的管段断电电位均在-0.85--1.20 V之间,满足保护要求.
输气管道 阴极保护电位 绝缘性 缺陷点 阴极保护站