变压器的阻抗是出厂试验考核的重要参数,忽视在同一柱的线圈上存在不同相电流引起的阻抗,容易导致最终变压器的阻抗超出标准规定的允许偏差.详细介绍如何计算同一柱的线圈上存在不同相的电流的整流变压器阻抗,通过正交轴分解为2个独立的同相和反相的漏磁分布后,采用传统的阻抗计算方法进行计算,同相和反相的阻抗进行算术叠加得到最终的变压器阻抗.这一方法在多台带移相线圈的变压器中应用,并与产品的最终试验结果比较最大偏差在5％以内,计算精度满足国家标准允许的偏差7.5％.可以推广至其它同一柱的线圈上存在不同相的电流变压器阻抗计算.
连接方式 正交分解 安匝平衡 阻抗计算