某年月日,500kV某变电站#3主变检修预试工作结束,按照调度令进行恢复送电操作.当发现在合上23-2刀闸时(此时23开关尚在断位),#3主变和500kV#2母线的差动保护动作,跳开#1主变12开关、某线43开关和某I线52开关,进一步造成某个110kV电站全站停电情况,经核实,主要是因为一起不按程序指令操作所造成的.文章对整个事件进行总结分析,对以后的电网运行工作有着非常重要的指导意义.
跳闸 差动保护 指令