该文对某500 kV变电站发生的一起35 kV电容器组串联电抗器着火事故调查分析，通过设备解体后检查其制造工艺，以及对电抗器运行方式的分析，找出事故原因是由于匝间绝缘工艺存在薄弱点，同时较多谐波电流进入电容器装置，导致串抗匝间电压变高，在匝间绝缘薄弱处形成击穿点，造成匝间短路，最终导致电抗器烧坏；并提出预防发生此类事故的几点建议。500 kV变电站内35 kV电容器组串联电抗器一般都采用干式空心电抗器，干式电抗器具有损耗小、噪音低、维护简单、电抗值线性度好、设计寿命长等优点，在电网中应用越来越广泛。
串联电抗器 着火 谐波 匝间短路 建议