构皮滩水电站泄洪洞弧形工作闸门是该电站泄水建筑物的重要控制设备之一,为满足水电站提前发电的泄洪需要,闸门底坎高程由590 m降低为550 m,孔口尺寸由10 m×11 m(宽×高)改为10 m×9 m(宽×高),设计水头由40 m提高到80 m.闸门为直支臂双主纵梁结构,主要材质为Q345B,支铰为自润滑球铰.闸门门叶结构纵向分为3个制造运输单元,现场用高强螺栓及销轴连成整体,为满足高水头止水要求,面板需整体机加工,现场水密焊,妥善解决了高压止水,结构布置等技术问题.为大孔口高水头弧形闸门设计积累了经验.
泄洪洞 弧形工作闸门 研究与设计 构皮滩水电站