所谓混床,就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中,对流体中的离子进行交换、脱除.一般阳、阴树脂装填的比例为1:2,可按不同树脂酌情考虑选择.混床也分为体内再生混床和体外再生式混床,该文讨论的是体内再生混床.体内再生式混床在运行及整个再生过程均在混床内进行,再生时树脂不移出设备以外,且阳、阴树脂同时再生,因此所需附属设备少,操作简便.混床是发电厂水处理设备中主要设备.混床一旦发生故障,直接影响发电机组的正常补水,甚至连成发电机组的停运.该文根据作者多年来的工作经验,并结合现场实际情况,从混床的作用、结构、原理、异常、处理方法、运行中的注意事项进行论述.
混床 运行 异常 处理