针对某110 kV变电站110 kV母差保护在区外故障误动作过程描述,通过对该变电站110 kV母差保护动作录波报告分析,二次回路、保护装置的全面检查,找出母差保护装置内整流回路上的二极管反向导通(损坏),形成保护制动特性改变,是导致母差保护在区外故障误动作的根本原因,并对我局其它变电站同类型母差保护进行检查,发现存在类似的安全隐患,根据检查的情况提出了相应的防该类母差保护误动措施.
中阻抗 制动特 反向导通 整流回路