以洗梗水温的合格率为评价指标，通过单因素试验、运用响应面和绝对差值分析法，考察了液位计安装位置、液位计高低检测位置、补偿蒸汽阀门开启和关闭点对洗梗水温合格率的影响．结果表明：液位计的安装位置为34 cm，低位检测位置为28 cm，高位检测位置为38 cm 时，洗梗水温合格率的最大预测值为94．996％．当水温＜47．5℃时，补偿蒸汽阀门开度为100％；随着水温的增加逐渐减少补偿蒸汽阀门开度，当水温＞52．5℃时，关闭补偿蒸汽阀门．经对液位检测程序和补偿蒸汽阀门开启和关闭程序优化，YSG －8AF 型洗梗机 PID 控制程序实现了加水和增温的自动控制，洗梗水温合格率从79．85％提高到99．92％．
洗梗水温 补偿蒸汽阀门开度 响应面分析法 绝对差值分析法