以已有的关于气泡泵的实验及理论研究为基础,进行热力学计算,在单管气泡泵取最大直径为31 mm时,其提升量为39.23 g/s.为获得更高的气泡泵管内提升量,当整个单压吸收式制冷系统制冷量选取为3 kW时,相应的气泡泵内总流量为42.3 g/s,采用多管式设计并通过迭代计算确定出不同气泡泵管数目和与其对应的每根提升管输送管内的流量,选定初始的沉浸比,从而得到每根提升管的尺寸,根据气泡泵运行特性及两相流压降计算方法和气泡泵流动压头校核和性能公式,确定出多管式气泡泵结构参数:提升管为3根,每根提升管的直径为20.5 mm、长度为237 mm、沉浸比为0.67.
泡泵 压降 两相流 沉浸比