介绍了一起220千伏变压器压力释放阀动作喷油、储油柜出现假油位的故障,充分结合胶囊式储油柜的工作原理与特点,分析了压力释放阀动作、油位计假油位的原因.经过检查试验发现,一是该变压器在高温重载下,由于储油柜充满后无膨胀空间,当压力升至压力释放阀动作启动值,导致压力释放阀发生动作喷油.二是储油柜内油位过高时,由于受胶囊自重的影响,油位计浮球位于胶囊下方,无法正确、可靠的表征储油柜油位而呈现出假油位.从变压器呼吸系统运行维护、储油柜油位巡视诊断等方面提出了防范措施,以及变压器在设计、安装、运行中应该关注的防范要点,为确保变压器的健康稳定运行、避免类似问题发生有一定的实际参考价值.
变压器 压力释放阀 油位计 假油位 喷油 红外检测