针对500 kV丹溪变#2主变35 kV母线电压异常的现象,分析出35 kV母线电压异常的原因是由电压互感器磁回路饱和导致35 kV压变产生1/2分频铁磁谐振所致,并提出了防止该35 kV系统母线电压异常的技术措施,如选用励磁特性较好的电磁式电压互感器;在互感器开口三角绕组端口接电阻或消谐装置;电压互感器高压侧中性点经消谐电阻接地;采用一定的操作顺序等.
500kV 丹溪变 #2主变35kV 系统 电压异常 1/2分频铁磁谐振 原因分析 技术措施