随着并网新能源在电网中的比重增加,电网对风电场的管理越加严格,SVG低电压穿越能力也被提到了管理规范中.目前SVG低电压穿越的整改方式主要包括零序或负序分量控制加直流电压控制实现SVG的低电压穿越,已能基本满足南网低电压穿越相关要求,出于电网对风电场的管理越加严格,在分析SVG低电压穿越的需求后,对某风电场在低电压穿越整改进行研究,提出直流电压控制、负序电压补偿及强补的低电压穿越整改模式,并在试验模拟的情况下进行验证,使得SVG装置低电压穿越功能进一步完善.
SVG低电压穿越 负序补偿 直流电压控制 强补