河南某电厂脱硫系统浆液循环泵过流部位运行后经检查发现鼓包,为确认成因,现场检查并凿取鼓包裂片取样,对样品正反面及断面进行了目视、体视镜检查以及电镜观察和能谱测定.结合设备运行介质条件综合分析确认:鼓包部位存在材质表面冶金缺陷,向基底深入延伸,对鼓包部位形成立体面状包围;运行介质中腐蚀性成分对表面缺陷部位产生腐蚀并沿缺陷曲面以氧电化学腐蚀方式发展为立体面状腐蚀缝隙,腐蚀产物在腐蚀界面浓缩、结晶,产生应力使缺陷部位隆起、开裂并形成可见鼓包和裂纹.提出应清除鼓包并作防腐处理.
浆液循环泵 氧电化学腐蚀 机理