该文通过对火力发电厂锅炉再热器集箱裂纹的具体观察检测,发现再热器集箱出现一些缺陷和多处裂缝,最严重的裂缝长达50mm,严重影响着火力发电厂的安全性.在更换破损的再热器集箱之后,通过对更换下来的集箱进行具体的检查,结合电厂锅炉再热器的具体位置结构,对再热器集箱产生裂纹的具体原因进行了分析,得知再热器集箱出现裂纹的主要原因是温度分部不均匀,出现裂缝部位局部温度过高,加之部分应力分布不均导致.在分析了产生裂缝的主要原因之后,该文提出了一些能有效改善这一现象的具体措施,减少因为再热器集箱裂缝而对火力发电厂造成的损失,有效提高经济效率,同时也为其他火力发电厂出现的类似问题提供了一个解决良策.
火力发电厂锅炉 再热器 预防措施