某变电站并联电抗器500 kV侧电容式电压互感器(CVT)附件L型接线板在台风中突然断裂,通过宏观形貌观察、化学成分分析、力学性能测试、显微组织观察、有限元模拟等方法对其断裂原因进行了分析.结果 表明:该L型接线板的断裂性质为脆性断裂.接线板显微组织中存在的尺寸较大的长片状或板条状共晶硅和AlFeSi第二相是其断裂的主要原因,而结构设计不合理是其断裂的另一原因;在引线因受台风影响剧烈舞动产生的拉应力和扭矩作用下,微裂纹在接线板螺栓孔与CVT顶端凸台边缘接触处应力集中位置的粗大AlFeSi第二相颗粒处萌生,并沿脆性共晶硅相扩展,最终导致接线板发生脆性断裂.
接线板 脆性断裂 AlFeSi第二相 共晶硅 有限元模拟