为对地线进行直流融冰,地线进行了融冰绝缘化改造.地线绝缘化改造将会影响短路电流在变电站地网和地线中的分配,从而影响变电站接地网的安全.利用ATP-EMTP软件建立地线融冰绝缘化改造的变电站短路模型,研究了融冰绝缘地线架设对变电站地网安全的影响,并提出改进地网安全的措施.研究结果表明:融冰绝缘架设地线将会导致变电站地网分流系数增大,从而影响变电站的接地安全;融冰绝缘架设地线的地网分流系数变化主要受变电站接地电阻和输电线路进出回路数影响;对于地网分流系数设计小于50％的变电站,应重新校验地线绝缘化后的跨步电压和接触电压;变电站附近杆塔的地线接地可有效提高变电站地网安全性能,最佳接地杆塔基数为6～8基.
直流融冰 融冰绝缘地线 变电站 短路故障 分流系数 跨步电压