±500 kV牛寨换流站为双回同址共建换流站,其输电线路部分区段双回同杆架设.2021年,一回直流运行、一回直流停运,牛寨站35 kV#1直流融冰装置对停运回直流线路地线开展融冰时,因运行回线路感应电压影响跳闸.根据统计分析及监视数据,受运行回线路等因素影响,停运回线路可产生100 kV以上感应电压,直接导致融冰装置解锁过程中跳闸,同时存在融冰设备受损风险.针对该问题,研究提出4种可行应对方案和措施,并评估确定最优方案,经现场实际验证能有效抑制停运回线路上的感应电压,满足融冰装置正常启动条件.同时,通过试验验证,确定运行回选择合理降压运行方式,可有效抑制停运回线路上的感应电压.
同塔双回 感应电压 融冰跳闸 应对措施 降压运行