丙烯压缩机在运行过程中反馈,压缩机两侧平衡管线振动较大,特别是面向压缩机,右侧的管线在压缩机出口法兰后振动较大,影响机组正常使用.对机组本体、4个支撑、平衡管线进行了测量.面向汽轮机,压缩机左侧平衡管振动值在5～8mm/s;压缩机右侧平衡管振动在压缩机出口管线法兰、拐弯处振动较大,达到35mm/s.管道内气体存在不规则的波动,产生气流脉动,气流冲击力较大,设备检修后,机组平衡管振值降到了正常范围,消除了五段出入口管线经常发生喘振的现象,提高了正常运行效率,流量由原来的750Nm3/min,提高到了现在的880Nm3/min,达到了运行要求.
平衡管 振动 平衡活塞更换