为了克服冰蓄冷技术和水源热泵技术单独应用时的局限性,真正使二者有机结合起来起到"削峰填谷"的功效,通过对北京大红门服装城空调系统的设计,验证了冰蓄冷技术与水源热泵技术相结合的巨大优势.大红门服装城空调系统的最佳配置为2台1 260 kW三工况水源热泵机组、水源井5口和1套冰蓄冷空调系统,与常规空调系统相比,初期投资有所增加,约56万元,但年运行费用较低,与常规市政热力取暖系统进行比较,每个供暖季可节约212万元.
冰蓄冷 水源热泵 经济效益 节能