针对继电保护柜在现场安装阶段接线端子与导线连接紧固施工工艺没有明确标准规范的现状,依托南京西环网UPFC工程建设需求,试验研究了继电保护控制柜上的普通和电流电压2种端子及其配合导线连接组在不同紧固扭矩下的回路电阻、拉脱力、以及导线和端子紧固螺栓的受损情况,提出继电保护柜接线端子安装紧固扭矩工艺规范为:继电保护柜上的接线端子必须采用扭矩螺丝刀进行紧固安装,而且扭矩螺丝刀的刀头尺寸必须与螺栓的槽口尺寸相一致.继电保护柜上普通端子的接线紧固扭矩值设置为0.5 N·m、电流电压端子的接线紧固扭矩值设置为0.7 N·m为宜.
继电保护柜 接线端子 紧固扭矩 试验研究