某化工厂化水系统采用双室过滤器+一级反渗透+混床工艺处理市政水,混床产水用于厂内生产用水和锅炉补水.设备在投用约一年后,双室过滤器出现产水SDI值明显升高的问题.经过对过滤器运行情况及设备内部检查,发现产水不合格是由于双室过滤器内部结构损坏及下室布水器污堵所致.经过对双室过滤器内部进行维修改造及更换下室布水器,最终将存在问题全部解决,过滤器出水SDI值恢复正常.由于问题原因较为隐蔽,其发现及解决具有一定借鉴作用.
化水车间 双室过滤器 故障分析