根据客专接触网设计张力、支柱预留安装孔位要求,对补偿装置进行了设计计算,精确计算出补偿绳缠绕圈数及长度,确定坠砣数量,校核坠砣行程,并以此绘制了施工安装曲线,解决了施工现场物资提报材料时缺乏参数依据,出现设备不能满足行程要求或绳索需要现场裁剪的问题,尤其是用于施工安装指导的安装曲线,为现场不同温度下施工提供了便捷明了的安装指导,同时为其他线路的设计提供了参考.
张力补偿 补偿装置 棘轮绳长设计 配重计算