神华内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司600 MW直接空冷机组空冷风机及变频器采用集中布置方式,运行时对热控测量装置造成了很强的电磁干扰,导致部分温度、压力测量信号出现波动现象.结合现场处理过程,给出了干扰源的分析、查找办法及抗干扰措施.通过在机组的压力信号测量回路中加装接地电容,在测温热电阻端子加装接地电阻进行接地处理后,2台机组的压力及温度信号跳变现象消失,显示恢复正常.
600 MW直接空冷机组 DCS 变频器 低频干扰 屏蔽 接地电容 接地电阻