文章基于经验性风机排布思路和单一风向风况下的风机排布的一般性规律，设计了风机排布比选组合，利用CFD风资源评估软件WindSim5.1，计算了各排布方案的净发电量和尾流损失。结果表明：在特定风电场微观选址中，由于风电场范围、边界条件和招标风机等不同，风机排布须经综合优化计算确定；红沙岗风机布置采用规则行列式排布方式，比选结果以5D×10D方案相对较优，在子风电场之间预留风力恢复区，间距大于20D，各次子风电场风机排数以2～3排为宜，这种排列方式发电量最大，尾流损失最小。
风电场 风机优化排布 尾流损失 发电量