当变压器空载或轻载运行时，线路发生断线故障或断路器非同期合闸，可能造成并联电容器组与变压器铁芯线圈发生铁磁谐振。以系统发生单相断线故障为例，推导出谐振时电网电压与并联电容器的谐振条件表达式。通过分析谐振时并联电容器组与变压器铁芯线圈伏安特性，给出并联电容器与变压器产生铁磁谐振的机理和特点，并提出了有效抑制铁磁谐振发生的具体措施。仿真结果验证了理论分析与抑制方法的正确性。
变压器铁芯线圈 并联电容器组 断线故障 铁磁谐振 过电压