哈拉军水电站引水发电系统较长,并设有调压井,通过过渡过程分析确定丢弃、增加负荷各工况下引水道主要节点水击压力变化规律及其最大、最小控制值、尾水管真空值;确定丢弃、增加负荷以上各种工况下引水道沿线的最大、最小内水压力分布规律;根据机组最高转速上升率和蜗壳末端最大动水压力;根据机组转速上升率和蜗壳末端最大动水压力标准,确定导叶事故关闭规律;确定各工况的机组转速变化规律及其最大上升率;调压井和机组小波动的稳定性,并最终确定调压井尺寸.研究成果对类似工程有十分重要的参考价值和指导意义.
涌浪计算 机组关闭规律 水力干扰分析 小波动稳定分析 大波动过渡过程计算