为确保三峡左岸电站主要机电设备运行的安全性、可靠性以及技术先进性,在设计中对计算机监控、继电保护、机组励磁等二次系统中的主要技术问题进行了反复的比选研究.计算机监控系统选择3层网络结构,传输介质为光纤;继电保护为在保护A屏中配置完全纵差保护(87G)和裂相保护(87GUP),并对裂相保护(87GUP)在发电机定子中性点侧的每相分支按1-2-3分支和4-5分支进行分组;在保护B屏中配置不平衡保护(60G).选用的DC灭磁开关为法国LENOIR ELEC公司的直流接触器,其直流灭磁开关的额定分断能力为4 000 V时21 kA、5 600 V时15 kA(按IEC试验标准),可满足各种工况要求.着重介绍三峡左岸电站二次系统的设计目标、原则以及一些主要技术问题的处理和技术方案的选择.
二次系统 目标及原则 主要技术问题 三峡左岸电站