该文针对电力系统稳定器(power system stabilizer，PSS)理论与工程之间差异的关键细节进行说明和探讨。首先简要阐述了力矩分解法分析低频振荡的基本原理，介绍了与PSS相关的关键概念及其区别。然后通过分析和仿真指出，PSS参数整定是基于发电机在功角处开环时的励磁系统相频特性，即理论值，而实测励磁系统相频特性是功角闭环时得到的。两者在系统自然振荡频率附近狭窄的频段内有很大差别，但在其余频段差别很小，因此可以通过“人工平滑”的方式由实测值得到理论值。并进一步论证了 PSS 参数现场整定方法的合理性。最后提出，由于发电机负荷变化时，励磁系统的理论无补偿相频特性差异很小，工程应用中在发电机负荷较大和较小时均可配置PSS参数。
电力系统稳定器 力矩分解法 相位补偿 励磁系统无补偿频率特性 参数整定