引起变压器爆炸起火的原因是:变压器的电压等级越来越高;电厂升压变压器容量越来越大;对变压器的保护不完善,当前对变压器的保护仍停留在对变压器电气参数异常时的保护;没有对变压器油的油温、气相进行在线监测.为防止变压器爆炸起火,应设3个保护关,即:常规电气关;变压器油在线监测关;变压器防爆、防火、灭火关.要预防变压器绝缘击穿;预防铁芯多点接地和短路故障;预防套管闪络及爆炸事故;预防引线事故;预防分接开关事故;防止变压器油劣化;采用FMD系列变压器防爆防火灭火装置来预防变压器爆炸起火事故的发生.
变压器爆炸 变压器保护 排油注氮 防爆防火灭火装置