基于四川某500 kV变电站,将其主变压器分别简化为体声源、面声源和点声源,对噪声衰减情况进行预测分析.结果表明,采用Cadna/A软件和噪声导则推荐模式计算的噪声声压级吻合良好,距体源、面源、点源相同距离处采用软件计算的噪声声压级差异较小,最大差值仅为0.9 dB(A);在近声场(L≤5m),体源噪声衰减最慢,面源其次,点源衰减最快,L(距声源距离)相同时,声压级从大到小依次为体源、面源、点源;而在远声场(L≥35 m),各声源衰减规律一致,声压级从大到小依次为点源、面源、体源.从机理上阐明了变电站噪声预测工作中的声源简化差异问题,具有很强的指导意义.
500 kV变电站 简化 噪声源 预测 Cadna/A