介绍了一起10kV线路单相接地故障事故,结合分布式小电流接地保护的原理和故障波形对保护动作过程进行了分析,指出了电压恢复缓慢导致的误判选线跳闸错误是本次单相接地故障未能及时切除的原因.对故障切除后母线零序电压的变化规律和衰减时间进行了推导分析,理论分析结果以及仿真试验结果与实际故障录波数据一致.提出了自适应衰减时间的故障切除智能判别算法,可防止误判选线跳闸错误,提高单相接地保护和接地选线装置的动作可靠性.
单相接地故障 分布式小电流接地保护 选线跳闸 零序电压 故障切除 全过程动作准确率