750 kV电网作为西北地区主网架目前正处于快速发展期。结合750 kV变压器特点，分析了差动保护与各侧后备保护的配置原则及应注意的问题。考虑到750 kV变压器差动保护配置较为完备，明确变压器区内故障主要依靠差动保护切除，而后备保护主要用于反应本侧母线及线路出口故障。协调区外出口附近故障的灵敏性、快速性与选择性的矛盾是变压器后备保护整定计算的关键。在此基础上，提出了750 kV变压器保护的整定方案，并就阻抗保护适用性、差动保护完善、后备保护简化及变压器保护自动整定等问题进行了探讨。本方案已在西北750 kV变压器保护中获得应用。
750 kV变压器 差动保护 后备保护 阻抗保护 整定计算