为了检测±1100kV昌吉换流站气体绝缘金属封闭组合电器(gas insulated substation简称GIS)设备安装后投运前检验其是否满足绝缘性能标准,同时检测GIS内部是否存在绝缘故障,故对800 kVGIS设备进行交流耐压试验,最高试验电压为960 kV;在试验过程中出现闪络放电现象,对出现闪络放电的原因进行分析,并确定放电位置,为后续±1100 kV昌吉换流站GIS设备现场交流耐压试验提供技术支撑.
GIS设备 串联谐振 交流耐压 闪络放电