随着社会经济的不断发展和人民生活水平的日益提高,社会对配网可靠性供电要求越来越高,因此带电检修已经在城市里面广泛铺开,在10kV配网线路检修工作中、有更换及新装电杆、负荷开关、架空线路直线开断连等一些作业项目,无法开展带电作业处理.以往出现这种情况,只能选择停电处理,后来在20世纪90年代,日本提出旁路作业法,就应用于架空绝缘线路故障抢修,当时曾被翻译为“不停电检修”.旁路作业法是通过一种柔性电力电缆、快速连接电缆接头和旁路开关在现场快速搭建一条临时旁路供电线路,跨接故障或待检修线路段.然后通过旁路开关操作,将电源引向临时旁路供电电缆线路,保持对用户不间断供电.再断开故障线路段电源,进入停电状态下检修,等检修完毕后再重新投入运行.旁路作业法的开展,能够实现完全不停电检修.但是旁路作业法要大规模开展也存在不少难题:全套作业设备繁多且昂贵;作业准备工作繁杂且作业时间长;对场地和人员要求高.旁路作业法在城市开展存在诸多难题,因而也未在各个地市全面铺开,就更不用说在电力供应末端的农配网了.在开展农配网的普通带电作业项目如带电断、接引,更换避雷器等项目可以通过带电车或者绝缘平台开展,但是对于农配网带电更换及新装电杆、更换隔离开关、线路段检修等工作,受农网复杂地形和杆塔较脆弱的限制,常规的旁路作业法的诸多车辆和沉重设备无法到位或安装.
农配网小型化 移动式 集成化