依据换气次数与单车排风量两种方法对排风量进行计算;火灾时的排烟风机整体排烟量应该依据换气次数大于等于6次/小时进行计算;送风量通常是排风量的80％至85％.在火灾发生过程中的补风量要大于等于排烟量的50％;在具备机械防排烟系统的车库,各防烟区建筑面积最好不要超过2000平方米;通过风机、管道和排风排烟口等均共同使用,实现防烟和排风合用系统构建.在工程实例中使用了所建系统,展示出了该系统具有综合性强的特性.
封闭式 停车库 污染物 防排烟系统