以某300MW机组给水泵勺管电动执行机构电源故障引发机组非计划停机为例,阐述了发电厂智能型电动执行机构发生电源故障,在恢复供电时存在阀位指令(阀门位置)与此时机组运行工况不协调引起机组运行参数大幅波动造成机组负荷大幅波动甚至发生非计划停运的隐患.通过提高电动执行机构电源故障时装置安全性的必要性分析及可采取的技术措施研究,提出了一种电动执行机构电源故障的保护方法及终端设备.
智能型 电动执行机构 阀位指令 阀位反馈 电源故障 保护方法