随着科技的进步,电气设备的装备水平及保护水平不断提高,因此,发电机发生暂态不对称故障的几率越来越低,这样反而使广大电气运行技术人员对发电机非全相运行时,负序电流对转子危害的认识严重不足.文章首先澄清发电机A值的概念,帮助电气运行技术人员提高对发电机负序电流危害的认识,然后通过实例计算,给电气运行技术人员解决实际问题提供参考依据.
暂态不对称故障 负序电流 倍频电流 集肤效应 转子表面发热 发电机A值