某热电厂CC100-8.83/3.8/1.47型机组凝结水泵采用立式泵结构,轴系支撑刚度差,存在电动机上部水平位置振动超标的问题,严重影响系统的安全稳定运行.针对凝结水泵电动机振动大的问题,通过现场实地测量和多次试验分析,发现凝结水泵振动大的根源是电动机在运行频率下出现了结构共振.通过调整坐架支撑,改变其固有频率,从而避免结构共振的产生,达到了降低电动机振动的目的 .
凝结水泵 振动 筒体基础 频谱测量分析 结构共振