为了确定110 kV某变电站3号电容器组串联电抗器发热问题的原因,在现场实地考察以后提出了三点可能原因,通过现场排查,与电能质量测试分析最终确定:电抗器在运行期间,异物堵塞气道,导致电抗器无法正常散热,造成电抗器温升过高.通过此次工程实例,笔者提供了一种对变电站电抗器发热问题的研究与分析的一种合理思路.此外,提出变电站电抗器日常运行时防止出现温升过高的相关建议及对策,确保电抗器安全稳定地运行.
串联电抗器 电容器 发热 问题分析 建议与对策