功率倒向单回故障双回跳闸事故是在多个隐患的共同作用下,由天气原因的接地故障逐步扩大而引起的.通过分析得知第一次故障并未造成电网事故,只是因为PT断线重合闸退出,甲站102断路器未重合.但第二次故障由于甲站102跳闸线路Ⅰ回发生功率倒向,由此引出双回线形成环网运行定值失配的隐患,再加上甲站双回电源线运行在同一段母线,造成甲站全站失压,更严重的是还有3座变电站是通过甲站多级串供电,结果就导致4座110 kV变电站全站失压.
接地故障 零序过流 功率倒向 定值失配