为确定最小补偿装置容量,对补偿电流、补偿容量和有源滤波装置容量进行了分析.结果表明:补偿装置容量与负载接入的端口无关,改变负载接入端口只能改变三相补偿电流的分布,不改变补偿装置容量;补偿装置容量与负载容量和功率因数角有关,当功率因数角在0～π范围内变化且完全补偿时,补偿装置容量在1.0～1.2倍负载容量范围内变化;补偿装置容量与变压器接线方式无关,采用特殊形式变压器对改善有源补偿系统的经济性能没有任何意义.
同相供电 有源滤波器 补偿特性 补偿装置容量 牵引供电系统