官地水电站竹子坝人工骨料生产系统由水电八局承建,其细碎设备供电电源电气设计、施工采用总承包方式,但细碎设备电机的软起动器由业主采购,供货厂家美卓公司负责软起动器的选型设计和安装调式.在调试过程中出现了少见的故障现象,引发了美卓厂家和水电八局之间长达两个多月的争议.对故障原因进行了仔细分析,提出了详尽的解决处理方案,并由此对工程建设管理作出了深层反思,单对其他工程建没有一定的借鉴意义.
软起动器 调试 故障 原因分析 处理方案 官地水电站