通过对GB 50160—92《石油化工企业防火规范》和《Refining Safety Code》IP3 Institute of Petroleum Being Part 3 of Institute of Petroleum Model code of Safe Practice in the Petroleum Industry这2个防火规范在中海壳牌石化项目中的应用，简要说明可燃液体罐组设备布置的设计基本方法，并对这2个规范的区别加以比较，以谁严格执行谁为原则，归纳了1个适用于这2个规范的可燃液体罐区设计间距表，对其他罐区设计以及国内规范的进一步完善具有一定的借鉴作用。
可燃液体罐组 设备布置 防火规范