利用PSCAD/EMTDC软件计算分析了在开断条件最恶劣的故障情况下,12 ～ 30 MW小容量发电机出口断路器的瞬态恢复电压(TRV),并利用TRV上升率确定普通配电型断路器可以替代发电机断路器(GCB)安装在发电机出口处的条件.计算结果表明:当发电机出线端发生三相短路故障时,普通配电型断路器可以替代GCB安装在12～24 MW的发电机出口处,而24 ～ 30 MW的发电机出口处必须安装GCB;当变压器低压侧出线端发生三相短路故障时,普通配电型断路器可以替代GCB安装在12～ 30 MW的发电机出口处.给出了TRV的手算公式.
小容量发电机 配电断路器 发电机断路器 三相短路故障 瞬态恢复电压 断路器 模型