在冷库的制冷工艺中，常见的是以氨为制冷剂的制冷系统。由于其工作的特殊性，一般不能停机，即使停机，时间也不能太长。鉴于这些特点，氨制冷系统中压力容器的检验及附属设备的检验，就需要有特殊的对策。 1 氨制冷系统中压力容器的结构和特点 氨制冷分为压缩、放热、节流和吸热四个主要热力过程。其系统中的压力容器的形式是类同的，只是数量、规格尺寸和管线的连接方式不同而已。氨制冷系统中的压力容器分为高压和低压两部分。高压部分包括冷凝器、高压贮氨器、氨油分离器、集油器等，它们的设计压力为 2.0MPa,设计温度为 50℃，工作压力一般在 1.5MPa左右。低压容器部分包括中间冷却器、氨液分离器、低压循环桶、低压排液桶等。它们的设计压力 1.6MPa，设计温度 40℃，工作压力一般在 0.6MPa左右。除冷凝器是管壳式外，其它多为圆筒形壳体加两端封头组成，结构单一。但大部分容器都有内件，且没有检查孔。