循环流化床(CFB)锅炉燃烧技术具有燃料成本低、适应性强、燃烧效率高等优点,但其燃烧模型变量多且关系复杂.床温作为CFB锅炉燃烧过程中特有的参数受多重因素的影响,难以控制.本文分析了CFB锅炉床温的影响因素,并通过机理分析其动态过程,建立了床温动态控制模型,其中CFB锅炉床温模型参数通过电厂试验和运行数据辨识得出.将该床温模型应用于某300MW机组CFB锅炉,结果表明该床温模型具有很好的适应性,且模型辨识精确度较高,可用于实际工业电厂.
CFB锅炉 床温控制 动态模型 机理分析 即燃碳 水冷壁 能量守恒 模型辨识