在制药洁净厂房设计中,通常采用集中式中央净化空调器,其内设置换热器,通过加温降温达到恒温湿温目的.其冷源来自冷水饥组提供的7℃冰水,热源来自蒸汽.但从实际运行情况看,与设计工况相差较大.在华东地区,主要反映在夏天热负荷较大,一个320m2的洁净厂房,原装机为174KW的活塞式冷水机组,当夏日气温达到36℃以上时,车间内温度只能降到27℃.察看冷水机组工作情况,一切正常,但车间温度下不来.分析其原因,换热器效率低,机子出力不够. 为此,我们将其进行改造.一般车间按0.2～0.25KW/m2负葆匹配计算,320m2需要64～80KW.通过论证,采用了三台26.047KW的RF型单元式冷暖空气调节器,空气直接与其蒸发器进行冷热交换,在通过空调净化技术箱,效果相当显著,车间温度即可达到23℃左右.