文章主要分析在城市轨道交通系统33kV新建变电站中,由于变压器空投产生的励磁涌流引起继电保护装置零序保护误动作事件.通过分析现场的故障录波数据发现,继电保护装置根据三相电流计算出来的自产零序电流与独立引入的零序电流幅值存在不一致的情况,其根本原因是受变压器励磁涌流产生的直流分量影响,继电保护装置内部CT出现暂态饱和,导致继电保护装置根据三相电流计算出来的零序电流失真,进而使继电保护装置零序保护误动作.本文提出了3种解决变压器励磁涌流的影响方案.
轨道交通 整流变压器 励磁涌流 保护误动