本文介绍了泰山抽水蓄能电站发生的一起发电电动机定子绕组短路故障事件,从发电电动机定子端部绝缘结构设计及发电电动机风洞运行环境等方面对事故原因进行了深入分析,通过CFD(计算流体力学)法对发电电动机定子线棒端部采用各种不同绝缘结构时的温升进行了仿真计算,最终选择手包绝缘作为线棒端部绝缘结构改造方案,从根本上解决了开放式绝缘盒抵御单相接地和相间短路能力差的缺点,另外还采取了多种措施改善发电电动机风洞运行环境,进一步提高了发电机定子安全水平,从实际运行情况来看效果良好,供同类电站运维人员参考.
抽水蓄能电站 定子绕组 端部绝缘