研究了不同节流机构对逆循环除霜时间的影响.用一根外径为22 mm的旁通铜管及热力膨胀阀分别作为除霜时的节流机构,在一台名义制热量为55 kW的风冷热泵冷热水机组上进行了实验研究.结果表明:旁通铜管系统比热力膨胀阀系统的除霜时间缩短1.5 min,其中融霜时间缩短1.3 min,排水时间缩短0.2 min;在融霜阶段开始的一分多种和整个排水阶段,风冷换热器出口即节流机构进口的制冷剂为过热气体或者两相状态,气相的存在使节流机构的流量增加缓慢;旁通铜管系统比热力膨胀阀系统的流通面积大,所以除霜时间短.
节流机构 除霜时间 风冷热泵冷热水机组