自动保压重锤式液控蝶阀作为循环水系统的主控阀门和安全阀,既能消除水锤造成的危害,又可控制水泵的反转,起到保护机组及管网安全的作用.根据某电厂新建机组循环水系统配备的液控蝶阀的结构特点和工作原理,结合液控蝶阀在调试过程中发生的问题以及所积累的调试经验,综述了该类型垛阀的调试要点,分析了在调试和运行过程中容易出现的故障和产生原因,由此提出相应的预防措施和处理对策,提高了液控蝶阀运行的稳定性和可靠性.
蝶阀 液压控制 调试 要点 故障 处理 对策 运行