目前国内外一般的混流式机组在水轮机结构设计上,为了降低转轮与顶盖之间的水压力,已逐步取消了在转轮上冠处设计泄压孔的方式,而是采用在顶盖上设计平压管的方式将转轮与顶盖之间的压力水排至尾水管.本文将结合某水电站顶盖平压管的结构形式、 顶盖平压管漏水处理实例、 顶盖与机坑里衬间的顶盖泄压排水金属软管漏水处理实例,对顶盖平压管和顶盖泄压排水金属软管的结构进行分析与探讨,并提出了可行的改进措施.
水轮机 顶盖平压管 金属软管 结构分析及改进