介绍了高压可控电抗器在电力系统中的重要作用及其在国内的研究现状,开发了110 kV/30 Mvar裂心式高压并联可控电抗器工业样机及相应的控制装置和保护装置,介绍了其结构形式并分析了工作原理和工作特性.介绍了该可控电抗器在现场的试验过程,并测试了其特性参数.该可控电抗器已在湖南怀化电业局田家220 kV变电站投入运行,使110 kV母线电压稳定在115 kV.
可控电抗器 静止无功补偿 电压波动 变电站 高压