针对某电厂#8汽轮发电机组出现的热工保护误动作停机事故，对机组热工保护卡件连续烧损、大轴接地系统存在电压、发电机风冷系统温度高、轴瓦振动数值大等异常情况进行了分析，发现发电机大轴接地系统带电压是机组热工保护卡件烧损的直接原因，热工卡件连续烧损造成保护误动。找出发电机大轴带电压的原因并制定了明确的处理措施。找出了发电机滑环室温度高的原因，提出了控制温升的具体措施。通过采取有效的措施，#8汽轮发电机组恢复了正常运行状态。
风冷系统 大轴接地 保护误动