1 问题的引出 在工程设计中我们经常遇到下面的情况,1栋大楼室内须设置消火栓,按规范要求水量20 L/s.同时须设置自动喷水灭水系统,水量20 L/s.室外消火栓20 L/s.室内消火栓系统和自动喷水灭火系统设置水泵接合器,每个系统各2个,作为消防车取水加压送入室内管网灭火用.可是,室内要求的总消防水量是40 L/s,而可供消防车使用的室外消火栓水量是20 L/s.更有甚者,室内按规范要求还可能是90 L/s(喷洒为严重危险级,设有卷帘水幕保护等),水泵接合器需要设置很多,而室外按规范要求仍然是20 L/s.很明显,室内外消防水量不对应,设置了水泵接合器但室外消火栓没有相应的水量供应,这时就自然想到应从室内消防水池取水(一般消防水池设在大楼地下室).取水口、室外消火栓、水泵接合器等消防设施存在着相互关联和相互匹配的问题,而有关规范只是对每个消防设施有各自的规定.笔者在此将工程中遇到的一些问题及对这些问题的思考提供给大家作为探讨.