基于IEC61850国际标准通讯规约的500 kV数字化变电站,采用了GOOSE跳闸技术和户外布置的智能终端装置,引起了继电保护实现方式上的变革.从工程设计与实施、状态检修实施、程序化操作、智能终端装置、500 kV保护装置、主变保护装置、220 kV保护装置等方面,对500 kV数字化变电站与传统500 kV变电站进行分析比较,浅谈两者的区别,使广大继电保护专业技术人员更快、更好地了解新技术.
IEC61850 传统 继电保护 比较