我国500kV输变电工程过电压设计仍沿用源自前苏联或中、高压线路的分析计算与防护方法,较明显地存在一些问题,建议吸收国内外先进经验和科学研究成果,予以修改和补充.文章指出:(1)对变电所设备造成威胁是近区雷击,雷击2,3号塔时过电压较高,侵入波过电压建议采用国际通用的考虑多因素的雷电流法,雷电流取值为210～220 kA,变电所设备内绝缘裕度取1.15,外绝缘裕度取1.05～1.10.(2)对于感应过电压计算,建议导线平均高度低于30 m的仍采用规程法,高于30 m的采用武高所法.高杆塔绕击率建议采用电气几何模型分析和计算,并考虑倾斜角影响.(3)同塔双回线路跳闸率很高,应尽快加强防雷研究,提出相应的计算方法.(4)线路运行是否安全由决定线路绝缘水平的工作电压、雷电过电压和带电作业的要求所控制,操作过电压已不起控制作用.
500kV输变电工程 过电压设计 存在问题 改进措施