尾水闸门的止水效果保证了机组水轮机部分检修任务的顺利开展,但由于尾水位偏低、闸门关闭倾斜、水封局部变形或损坏、门槽止水面汽蚀等多重因素的影响,尾水闸门的止水效果会大打折扣,尤其对于较小吸出高度的水轮机而言,未设置辅助密封的尾水闸门的止水稳定性更差,上述问题都可以通过合理地配置辅助装置来补偿密封的压缩量以保证闸门的封水效果,本文通过对目前闸门常用止水方式的分析、比较,总结了各类止水方式的优缺点,并结合已投运电站闸门及门槽的设计情况设计了一种采用液控单向阀、单液压缸控制的组合式顶推装置,并详细叙述了该顶推装置的设计过程以及在应用了该顶推装置后闸门漏水的改善情况,为遇到同类型缺陷的闸门提供借鉴方法.
尾水闸门 止水 顶推装置 液压缸 辅助装置