利用真实气体模型对喷射式制冷空调系统的喷射器进行CFD计算.利用CFD模型进行计算,得到了喷射器在不同蒸发条件下的喷射系数及系统的机械COP.在喷射器结构确定时,在计算的范围:6°C≤te≤20°C,蒸发温度越高,喷射器的性能越好.喷射器结构确定时,蒸发压力只要小于拉伐尔喷嘴的临界压力,工作蒸汽的流最就不会受蒸发压力变化的影响;但是引射蒸汽的质量流量不仅受蒸发压力Pe和冷凝压力Pe的影响,而且还要受到工作蒸汽流动和混合室结构的影响.
喷射器 喷射系数 CFD模拟 空调