针对某SNCR+SCR脱硝工艺改造过程中水冷壁腐蚀事故和脱硝系统性能变化现象,通过对比改造前、 后喷枪性能的变化,分析水冷壁腐蚀的原因,提出运行过程中应注意的关键事项与优化意见,同时对比分析喷枪喷射介质的雾化、 穿透性对SNCR+SCR工艺脱硝效率、NH3逃逸量的影响.结果表明喇叭结构、 管道连接错误和压缩空气管堵塞三个因素联合导致了水冷壁的腐蚀现象;喷尿素量的分布调整与雾化情况更优的新喷枪能有效提升SNCR+SCR脱硝工艺的净化性能与经济性.
水冷壁腐蚀 SNCR+SCR脱硝工艺 喷枪性能 喷雾雾化