以四川省泸州市两个乡镇污水处理站为例,介绍了工艺流程及深度处理设备参数.在处理居民生活污水500～600 m3/d的情况下,采用A2/O设备生化处理工艺+反硝化深床滤池的一体化设备使出水水质达到四川省岷江、沱江流域水污染排放标准,其中CODCr,NH3-N,TN,TP去除率分别为88.44％ ～95.95％,99.19％ ～99.49％,91.28％ ～96.15％,97.82％ ～99.33％,并对稳定条件下去除效果进行深入分析,形成准Ⅳ类水排放标准技术开发一体化装备,为乡镇新建准Ⅳ类排放标准的污水处理厂提供更多的技术支持和经验借鉴.
反硝化深床滤池 乡镇污水 地表水准Ⅳ类标准 运行效果