六氟化硫气体在电力领域的广泛应用带来日益严峻的环保压力,寻求可替代的新型环保绝缘气体已成为化学及电气学科领域研究的热点.反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯[HFO-1336mzz(E)]气体因其优良的环保特性及高介电强度受到国内外的广泛关注.开展光谱吸收特性及检测技术的研究对深化电气性能的研究意义重大.采用自组装压强、温度可调控多次反射长光程池,组合傅里叶变换红外分光光度计(FTIR)及真空泵等搭建实验测试系统,通过FTIR实验及仿真模拟首先研究了HFO-1336mzz(E)气体在常温常压、1100～1350 cm-1波段的红外吸收特性;并对测试背景中可能存在的CO2和H2 O进行谱线交叉干扰分析;重点研究了压强、温度对HFO-1336mzz(E)气体在1100～1350 cm-1波段红外光谱吸收特性的影响;同时基于非分散红外(NDIR)技术对HFO-1336mzz(E)气体低浓度泄漏及高浓度混合比传感器进行了仿真测试.结果表明:HFO-1336mzz(E)的三个强吸收峰的中心波数分别为1152,1267及1333 cm-1,模拟仿真红外光谱与气体实测结果吻合较好;1333 cm-1处干燥空气背景中CO2吸收强度数量级低至10-6,在150 nm滤波带宽内水分子峰面积积分影响因子约为1.44×10-3,谱线交叉干扰均可忽略不计,而痕量泄漏检测时需要湿度补偿;选择HFO-1336mzz(E)气体在1333及1267 cm-1位置分别作为NDIR技术实现低浓度泄漏及高浓度混合比检测的吸收谱线切实可行;光谱吸收系数及谱线展宽随着压强升高而增大,1333及1267 cm-1位置吸收系数随压强的变化率分别为0.273和0.118 cm-1·kPa-1;随温度的升高峰值吸收系数减小,谱线展宽变窄,但不同位置吸收系数变化差异较大,1333及1267 cm-1位置吸收系数随温度的变化率分别为-0.1056和-0.035 cm-1·K-1.传感器仿真测试结果显示1333 cm-1处5 cm光程可实现0～1800μL·L-1低浓度痕量泄漏测试,1267 cm-1位置2 mm光程可实现0～10％ 高浓度混合比测试.该研究为基于红外光谱吸收原理的光学气体传感器的研制提供实验与理论依据.
反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯 红外吸收特性 温度特性 压强特性 非分散红外技术 仿真测试