陕西某电厂135MW循环流化床锅炉屏式再热器管(材质为SA-213TP304H)浇注料内部水平管段发生爆管泄漏,停炉后检查,发现爆口管段没有明显减薄、磨损、胀粗、过热及氧化现象,附近众多管子表面存在环向裂纹,后送陕西电力科学研究院对失效管样进行化学成分、微观金相分析及力学性能测试.结果表明:该类屏式再热器裂纹开裂起源于外壁,沿晶界向内壁扩展,开裂附近存在众多沿晶裂纹,沿晶裂纹相连,逐步吞噬晶粒,直至穿透泄漏,确定屏式再热器管失效的主要型式为晶间腐蚀开裂,浇筑料内管段损伤比光管部分严重.为增强管材的抗晶间腐蚀能力,后将屏式再热器材质升级为SA-213TP347H管材,至今未发生晶间腐蚀开裂泄漏现象.
循环流化床锅炉 屏式再热器 晶界裂纹 分析