2012年07月某日,500kV灰腾梁变电站220kV 1号母线双套母差动作出口,切除1号母线,1号主变中压失灵保护出口,1号主变三侧跳闸.220kV其余母线因所接线路全部为风电线路,1号主变跳闸后,电能无法送出,对侧失电,导致220kV 2、3、4号母线全部失电,35kV 0号、1号站用电失电.跳闸发生后,经雷电定位系统定位,发现故障时间内,220kV腾元Ⅰ线251线路有雷电侵入,造成断路器A相外绝缘闪络,弧光引起母线侧A、B相短路,220kV 1号母线母差动保护动作,切除220kV 1母所带断路器,同时跳1号主变三侧.
雷击 跳闸 处理 原因分析