清河发电有限责任公司4号汽轮机是前苏联列宁格勒金属加工厂制造的冲动式、双缸、双流凝汽式汽轮机组,容量为100 MW.2004年9月3日机组在负荷73 MW运行时,因突发性振动保护跳机,2005年机组大修时,更换了发电机两侧风扇并将复水器的铜管改为不锈钢管,机组再次发生振动.文章着重叙述了跳机及振动的经过,具体分析了原因,诊断出高压转子中心孔封堵松动、脱落是造成机组振动的主要原因,并给出了治理方案.
汽轮机 突发性振动 保护跳闸 中心孔封堵