昆明地区某220 kV变电站110 kV出线遭到雷击后发生接地故障,线路保护动作跳闸,重合于永久性故障,保护后加速再次跳开断路器.与此同时,线路所在110 kV母线差动保护动作,跳开该段母线上所有运行断路器.此故障与常见的母差保护误动不同之处在于,母差保护产生差流相别与线路故障相别不一致,在接线正确的前提下,此种情况较为特殊.本文通过阐述事件调查分析的过程,剖析了误动作原因及试验验证,并提出了相应对策.
雷击 线路接地 母线差动保护 电流互感器