本文分析了福清核电厂1号机组停堆沉积源项调查发现的一回路管道内壁58 Co和60 Co表面活度水平、剂量率贡献以及随机组运行时间发生的变化情况,并介绍了压水堆核电厂活化腐蚀产物的形成、沉积及存在形式.通过分析201大修主泵停运对氧化运行效果及蒸汽发生器(SG)下封头辐射水平的影响,结合酸性氧化环境下腐蚀产物溶解度变化的特点,提出改进主泵停运时机以提高氧化运行效果的建议.另外,还分析了阀门密封面维修导致向一回路系统引入含钴金属颗粒对机组源项的影响,建议严格控制阀门维修过程以减少59 Co进入一回路系统.
压水堆 源项调查 活化腐蚀产物 钴 氧化运行 主泵 阀门密封面