500kV串联变压器是苏州500kV统一潮流控制器(UPFC)工程中的关键设备,承担着换流器与线路电压、功率输送调节的任务.由于500kV串联变压器特殊的联结方式和运行工况,其与常规500kV变压器存在诸多不同.第一,网侧绕组相对地主绝缘与线路电压等级匹配,而端间纵绝缘则由各项过电压决定,带来了网侧绕组绝缘水平复杂的特点;第二,绝缘试验中雷电全波冲击试验和外施耐压试验也与常规变压器差异较大;第三,串联变压器的特殊工况造成了其对抗短路能力和过励磁能力要求高的特点.在苏州UPFC工程中,针对500kV油浸式串联变压器开展了大量的技术研究,克服了网侧绕组绝缘复杂、试验技术特殊、抗短路能力和过励磁能力要求高等难题.文中分别从运行工况、技术特点和试验要求等方面对苏州UPFC工程中500kV串联变压器进行技术解析.
统一潮流控制器 串联变压器 过励磁