为了避免大面积停电事故的发生,本文主要是对110 kV及以下电力系统运行方式进行探讨,双回线并列的运行方式存在一定的缺点,可能出现后备保护跳变的变压器开关和跳母联开关的时间出现不配合的现象.当母线保护出现退出或者出线保护出现拒动的情况下,就会出现母线失压的情况.所以,对于整定变压器后备保护的动作时间间隔,不能只遵守《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》中的规定,要根据实际的的运行方式,对双回线并列运行方式,做好后备保护跳变压器开关时间和跳母联开关等的配合,降低发生停电事故的概率.
降损 双回线并列运行方式 系统及保护定值 变压器相间后备保护整定时间 计算导则