特高压直流输电工程融冰接线方式采用极 I 和极 II高端换流器并联接线运行方式。向(家坝)—上(海)和锦(屏)—苏(南)±800 kV直流工程融冰基本控制方式采用并联混合式多端直流输电系统(multi-terminal direct current， MTDC)控制策略，溪(洛渡左岸)—浙(江金华)±800 kV直流工程采用并联换流器电流裕度控制策略。分析特高压直流工程融冰方式控制保护原理和向上、锦苏以及溪浙工程融冰方式系统试验结果，并对融冰接线方式系统试验过程中发现的稳态运行直流电流略大于设定值、直流电流不能稳定运行等问题进行论述和分析，揭示产生问题的原因，提出解决方案，并在向上特高压直流输电工程融冰方式系统试验过程中得到验证。
特高压直流输电工程 融冰方式 并联换流器控制策略 系统试验 问题分析