介绍了Emergency Shutdown(ESD)切断阀的作用,全面分析了江苏LNG接收站中ESD切断阀的应用情况.着重介绍了工艺对ESD阀门动作的设计要求,简单介绍了工业软件ELOPⅡ和常见逻辑模块的应用,并通过投产前仪表调试阶段,对厂家设计的逻辑进行ELOP Ⅱ离线测试,发现其存在的不足:在特定工况和没有工艺人员发出命令的情况下,厂家设计的逻辑会造成ESD阀门的误动作,可能导致不必要的损失.最后对该逻辑进行优化,使其更加合理科学,并通过ELOP Ⅱ软件对比优化前后的逻辑,最后得出结论:优化后的逻辑完全满足工艺的ESD阀门控制要求.
江苏LNG接收站 ESD阀门 FC ELOP Ⅱ 逻辑 优化