月牙肋岔管是由三梁式岔管发展起来的一种新型岔管,其结构特点是用一个完全嵌入管体的月牙形肋板代替三梁岔管的U型梁,让管壁所受到的水压力作用在月牙板的形心上,按轴心受拉构件确定月牙板的轮廓尺寸,这样可以充分利用钢材的抗拉强度.浙江省湖南镇水电站3号岔管原设计为三梁式岔管,梁的计算应力为294 MPa.需要钢材30 t,后改为月牙肋岔管,肋板计算应力82 MPa,需要钢材4 t,其节约潜力之大是惊人的.近年来,在巴东小溪河电站压力管道岔管和鹤峰芭蕉河电站压力管道岔管的设计中,我们大胆采用了月牙肋岔管.小溪河电站岔管主支直径1.5 m,设计水头212 m,肋板采用宽320 mm,厚24 mm的16Mn钢,计算应力160 MPa＜[δ],岔管重4.2 t,芭蕉河二级电站岔管,主管直径为3.2 m,设计水头88 m,肋板采用16Mn钢,宽780 mm,厚30 mm,最大应力158 MPa＜[σ],岔管重13 t.这2个电站已正常运行数年.
月牙肋 肋板 岔管 压力钢管