能量平衡法供热机组建模可根据采暖抽汽流量和工业抽汽流量信息实时计算出发电功率最大与最小值,为调度运行部门提供热电联产机组的功率输出范围等有效信息.然而能量平衡法在建模过程中没有考虑蒸汽在汽轮机流动过程中所产生的汽门泄漏等杂散损耗,因此在实际工程应用中产生一定的误差.根据不同采暖抽汽流量及工业抽汽流量下发电机实测功率曲线与能量平衡法理论计算功率曲线相关性较强的现象,在建立能量平衡法修正模型时,采用了与理论模型结构相同的线性组合表达式,并重新辨识模型参数.经过修正后的能量平衡法模型计及了热电联产机组杂散损耗,可以更为准确地描述热电联产机组抽汽流量与输出功率间映射关系.通过在供热机组现场试验,验证了该方法的准确性、合理性和实用性.
供热机组 以热定电 能量平衡 杂散损耗