随着全球电网互联程度的不断提高,对电力系统配电网安全可靠运行也提出了更高的要求.文章首先给出了接地系统的分类,然后重点对单相接地故障进行理论分析,并给出了故障具体排查方法及处理措施,详细介绍了瞬停依次拉闸法的应用,最后针对某10kV线路配电变压器二次侧发生的单相接地故障,及时对其进行排查,根据具体故障特征采取了相应的处理方式,并提出针对性的预防措施,使得系统恢复正常运行,提高了配电系统安全性和稳定性,相关分析和处理方法可为10kV电力系统调度运行人员提供参考.
电网 10kV配电变压器 单相接地 故障 预防