对EN14825-2016房间空调器关于SEER/SCOP的计算方法进行了解析;对家用房间空调器在欧盟能效标准约束条件下的性能设计方法进行了探讨.欧盟房间空调器的制冷SEER与制热SCOP测试时,重点关注测试B点工况的能力能效.在测试制冷模式与制热模式下的B、C、D各工况点时,要根据变频空调功率分布特征,调整风机转速,制冷系统的节流机构参数,使能力能效达到最优.在进行D点工况测试时,应适当调高压缩机的回转速度,避免压缩机在低频运行区段造成的高功耗,从而影响SEER与SCOP.
EN14825-2016 季节能效比 季节制热性能系数 变频空调器 消耗功率 控制模式 性能