500 kV超高压电网保护配置复杂,进行线路保护升级改造和更换涉及多个运行设备和相应的二次线.结合近几年500 kV线路保护升级改造和更换的经验,分析了其中存在的各种危险点,制定了封贴运行端子排、退出保护压板、断开直流屏保护装置电源等安全防护措施,防止了改造中直流接地、短路、误启动失灵回路跳运行线路、主变或母线的发生,保证了500 kV线路保护升级改造工作的顺利进行,收到了良好的效果,对今后进行类似的工作具有重要的指导意义.
500kV超高压电网 3/2接线 线路保护 升级改造 二次线