本文仅涉及用户为高压计量、自行管理的变电站，高压系统接地故障电压引起低压系统工频过电压或传导故障电压，不应超过低压系统过电压限值或接触电压允许值。低压系统发生接地故障，保护电器应自动切断电源。我国设计规范中给出变电站接地极阻值要求，而在IEC标准未见具体要求值。阐述高压中性点有效接地系统或非有效接地系统，与低压TN系统或T T系统不同组合，确定变电站接地极阻值的基本原则，以更好理解IEC标准未笼统提出接地极阻值要求的原因。
功能接地 保护接地 接地极阻值 工频过电压 接触电压限值 电击防护 有效接地系统 非有效接地系统