研究水力发电需要考虑各种综合因素,包括其运行的稳定性.而机组的故障特别是转子故障会引起机组的振动,从而严重影响了水力发电.转子故障包括转子不对中、转子不平衡,在实际运行中,诱发转子发生这些故障的因素量太小且受到机组安装设计的一些限制,我们并不能够很精确地进行实际测量.通过对水电机组的模型进行仿真分析,判断随着转子的不对中量和不平衡量和转速的变化对机组的影响.分析表明,随着转速的增加,会发生碰摩现象,但当转速达到一定值后,机组又平稳运行;随着不对中量增加,机组由稳定运行到发生碰摩;随着不平衡量的增加,机组由稳定运行到发生碰摩.
水电机组 转子动力学 不对中故障 不平衡故障