唐钢炼铁厂(北区)共有3套TRT发电机组,发电机保护、线路保护以及站用变压器保护均采用传统的继电器保护,其设备控制线路比较复杂,所用继电器数量较多,使用的触头也多,经常出现触头磨损、粘滞和释放不了等故障,使保护的可靠性较差,极易造成停机事故的发生,大大降低了TRT机组的工作效率.针对继电器保护控制系统存在的许多不足,对原发电机组采用了M-3425发电机保护装置,代替原继电器保护控制系统,设备调试简单,性能可靠,大大降低了维修的工作量和设备的故障率.