采用"混凝沉淀-气浮-水解酸化-UASB反应器-CASS反应器-混凝沉淀"组合工艺处理了红霉素生产废水,处理规模400 m3/d,其中高浓度废水280 m3/d,低浓度废水120 m3/d.高浓度废水COD 11000 mg/L、BOD54700 mg/L、N H3-N 100 mg/L,SS 2500 mg/L,低浓度废水COD 1000 mg/L、BOD5300 mg/L、N H3-N 15 mg/L,SS 300 mg/L,处理后出水水质表明可满足河南省地方标准《发酵类制药工业水污染物间接排放标准》(DB41/758-2012)标准B要求,即COD≤180 mg/L、BOD5≤45 mg/L、N H3-N≤25 mg/L、SS≤120 mg/L.该工艺运行稳定、运行费用低、削减了对环境排放的污染物.
红霉素生产废水 气浮 水解酸化 UASB反应器 CASS反应器