介绍了云南天安化工有限公司3套硫磺制酸装置配套发电机组运行状况,分析了异步发电机转向试验的安全措施.中压发电机和驱动风机汽轮机出口蒸汽压力0.6 MPa,主要通过减温减压装置降压至0.2 MPa供给磷酸装置浓缩工序生产使用.经设计院测算,可设置3台3.15 MW异步发电机代替传统减温减压装置,将0.6 MPa蒸汽减温减压到0.2 MPa,同时用于发电回收余热.通过异步发电机转向试验,验证了异步发电机代替减温减压装置的可行性,为该节能项目实施提供技术参考.
硫磺制酸 异步发电机 减温减压装置 试验 安全措施