我公司污水处理厂排水泵站原设计采用FYK-11型液位传感器输出的接点信号控制排水泵的开停，经过一段时间的运行，发现此液位传感器经常失灵，致使水泵运行极其不稳定。经分析此种液位传感器是一种磁浮球液位开关，当液位浸到相应浮球时，干簧管吸合，控制回路导通。这种传感器最大的缺点是运行不稳定，经过一段时间后，干簧管容易失效造成控制失灵。情况严重时，造成污水溢池，污水淹没排水泵，致使水泵电机烧毁，造成较大的经济损失。事实证明，原设计选用的液位控制器不适于污水液位控制，而且没有液位报警系统，在控制系统失灵时，不能提示操作工采取手动手段开停水泵。必须进行彻底改造。