蒲城发电厂1号发电机定子铁芯温度测量存在强干扰信号，数显巡测仪不能正常显示。采用多种方法、在不同工况下对干扰信号进行实际测量，并对大量的试验数据和波形进行分析和量化计算处理，确认主干扰信号是由发电机内部电磁场引起。在试验、分析和计算的基础上，研制出FLB-01型滤波器。对测量回路进行改造的同时，将滤波器投入运行，解决了信号存在强干扰的问题，各点温度示值稳定，无跳变现象，完全满足机组正常运行要求。
发电机定子 温度测量 干扰信号 热电偶 滤波器