反应堆冷却剂疏水箱RPE001BA属于核岛排气和疏水系统(RPE),该设备安装在反应堆厂房R148,底部标高为-3.0 m.为防止空气进入RPE001BA,箱内用N2覆盖,压力大于大气压.RPE001BA下方接有两台泵RPE001PO和RPE002PO,上方接有进水管、进气管和排气管,还有安全阀.RPE001PO和RPE002PO保持RPE001BA液位在一定范围内;氮气减压阀RAZ031VZ、排气背压控制阀RPE001VY、001VY气动隔离阀RPE005VY和安全阀RPE004VY保持RPE001BA压力在一定范围内.
疏水箱 水位 压力