文章介绍了秦山第二核电厂全连自冷离相封闭母线出线箱的结构,对封闭母线出线箱局部过热的机理进行了研究.研究表明,涡流损耗集中、通风冷却不足是造成出线箱局部过热的根本原因,据此确定了“分散涡流,阻断环流,加强通风”的改进原则,设计制造了新结构的试验出线箱并成功地进行了温升试验.新结构出线箱上箱体各侧面板间、上箱体与下箱体间增加绝缘,上箱体增加两台冷却风机.新结构出线箱投入运行后,热点温度大幅降低,改善了运行环境,保障了机组的安全运行,对同类问题的分析处理具有一定借鉴意义.
离相封闭母线 出线箱 涡流 环流 过热