广东地区某500 kV变电站220 kV GIS自投产以来,开关母线侧地刀气室多次出现漏气情况,文章分析主要漏气点及漏气原因,介绍处理措施,并提出建议:采用纤维增强环氧树脂层压制品的新材料绝缘垫,在绝缘盘对接面处四周涂抹RT V硅胶,以适应广东地区高温高湿气候,防止绝缘垫老化过快;在验收阶段,按制造商碳钢紧固件扭矩值要求仔细检查每一处绝缘盘对接面,防止绝缘垫产生变形.
GIS 开关母线侧地刀气室 绝缘垫 漏气 力矩