在配电网中发生单相接地故障时，为了判定故障的方向，仅仅利用电流判据经常是不够的。如果能够得到残余电压的角度信息，再配合电流判据一起使用，就能够得到比较准确的结果。鉴于安装电压互感器的额外成本，配电网线路中往往只安装电流互感器。于是，基于带电指示器的低成本和可以获得电压角度的特性，提出了一种利用带电指示器来估算残余电压角度的方法。首先针对各种中性点接地的配电网进行归类，然后提出各自的计算方法。经过EMTP/ATP和Matlab协同仿真验证表明，获得的残余电压角度用于单相接地故障定位有良好的精度。值得一提的是本方法同样适用于带有分布式电源的配电网。
残余电压 故障定位 线路故障指示器 单相接地 中性点接地 分布式电源