文昌13-1/2油田自投产以来,时常因为主升压变压器(6.3/10.5 kV)空投送电时,升压变压器合闸涌流过大,并拉低母线电压,导致正在运行的透平发电机停运,极大的影响了平台的供电安全.为了提高平台应急发电机安全稳定运行水平及供电可靠性,需对6.3/10.5 kV升压变压器和10.5 kV/400 V降压变压器空投时的励磁涌流加以抑制或消除.励磁涌流抑制的方案目前有两种,即采用相控开关方案和变压器预充磁方案.本文对这两种方案进行了分析和比较.
励磁涌流 抑制 相控开关 变压器预充磁