随着经济体系不断发展和电力行业体制改革不断深化,抽蓄在电力系统中作用日益增强.机械制动系统属于辅助设备,但稳定性将直接影响抽蓄机组启动成功率,与机组的安全性能息息相关.本文主要介绍发电机部位机械制动系统原理、手动投退机械制动步骤,详细描述机械制动系统在投退时工作不正常及反馈信号丢失导致机组监控系统顺控流程执行失败、发电机启动转速信号丢失导致高速加闸情况分析及采取的措施,并对发电机机械制动系统提出相应建议,对其他同类型设备的电站也具有借鉴和参考意义.
抽水蓄能 机械制动 典型故障