银盘水电站不仅具有对彭水电站进行反调节的作用,同时具有发电、渠化航道的功能,开发条件好,是河段规划推荐的重要开发梯级工程.根据坝址地形地质条件,考虑工程的开发任务并发挥建筑物功能的作用,结合施工导流方式,经过技术经济分析和综合比较,提出了经济合理的枢纽布置方案为:电站建筑物布置在河床靠左侧,泄洪建筑物布置在河床靠右侧,船闸在右岸.施工采取三期导流方式,导流明渠在右岸,利用导流明渠作为通航渠道.大坝采用混凝土重力坝,坝顶高程227.50 m,最大坝高78.50 m,坝顶总长600.10 m.
枢纽布置 坝轴线 坝型 设计原则 银盘水电站