介绍了在550 kV GIS隔离开关分闸操作过程中对地闪络事故发生后,通过对故障隔离开关进行解体调查、工厂EMTP数值分析计算和试验以及现场验证,判断故障原因为隔离开关分闸过程中54 mm断口位置小概率地发生断口重击穿,重击穿中产生的VFTO(特别快速暂态过电压)过电压超过了隔离开关此条件下的对地绝缘水平,因而发生对地闪络事故.根据原因分析提出了隔离开关内部结构的技术改进方案,并通过了工厂试验和IEC标准规定的隔离开关分合电容电流dutyl和duty3试验,在现场完成了隔离开关的改造.
气体绝缘开关设备 隔离开关 对地闪络