传统水电站中电气二次设备与电气一次设备使用共同的接地网，对于变压器中性点直接接地大型电厂，接地网中由雷电流或工频短路电流引起的不平衡电位差对电气二次保护控制设备及控制电缆的影响较大，容易使保护装置误动，严重时甚至造成装置损坏、电缆烧毁，为解决上述问题在中性点直接接地的大型电厂及变电站中通常设置二次设备专用的等电位接地网。本文分析了二次专用等电位接地网的作用和工作原理，指明了等电位接地网实施的关键，并介绍了观音岩水电站等电位接地网的敷设方式。
等电位接地网 二次设备 屏蔽层 电磁干扰 接地铜排