±500 kv肇庆换流变电站Y/YC相换流变压器因电网侧高压套管故障造成损坏致使换流变压器丧失备用.由于制造新的换流变压器或维修这台换流变压器需超过1 a的时间,为预防再次发生故障时无备用,从技术参数对比及稳态运行仿真两方面开展研究,以深圳站Y/Y型换流变压器替代肇庆站换流变压器并列运行,从接线组别、变比、短路阻抗、容量,安装运输尺寸、套管、TA、分接开关等部件技术参数展开对比研究,得出可以替换的结论.通过使用EMTDC、RTDS仿真系统进行研究,证实了替换使用的结论.同时讨论了替代运行后可能产生的换流变压器间环流电流、中性点电流增大等问题的应对技术措施.
±500kV换流变电站 换流变压器 替换运行 仿真