冰蓄冷空调系统中的低温送风风管和保温与常规空调有着很多差异,本文叙述了由于较低的送风温度使送风系统在风管和保温等方面发生的变化,并用公式计算了常规系统和低温送风系统的保温厚度、风管温升和风管得热.文中指出在相同的保温厚度下,低温送风系统的风管温升是大于常规系统的,且这样的温升将会对较低的送风温度带来大的波动.增加保温厚度会减少两者的温升差.而低温送风系统的风管得热始终是小于常规系统的.
冰蓄冷空调 低温送风 风管 保温