大中型光伏电站并网发电给电力系统的安全稳定及经济运行调度带来了很大的困扰和全新的挑战.基于逆变器调相控制的无功遥调技术的成功研发运用将完全改变传统的光伏发电站无功补偿的概念.以理论分析和实践验证证实:配置满足国家标准(GB/T-19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》)逆变器的光伏发电站无须额外配置无功补偿装置(SVC或SVG),其无功出力范围和动态响应时间足以满足电网对新接入电源的要求.这将为造价昂贵的光伏发电站节省大量资金,也可避免无功补偿装置的运行损耗.
光伏发电站 逆变器 调相控制 自愈光环网 集群控制 瞬时功率理论 动态响应时间