巴基斯坦卡洛特水电站的金属结构设备主要由布置在引水发电建筑物、泄洪建筑物和导流建筑物的各种闸门、启闭机及引水压力钢管等组成.由于电站处于高地震烈度和多泥沙地区,金属结构设备在设计和布置时,均采取了适当措施以减轻和消除地震、泥沙对设备运行及安全的影响.概述了电站各金属结构的布置设计,并对其进行了优化,如泄洪表孔弧形门设计为三支臂弧形门,通过对支臂的合理布置,使每个主横梁框架的受力相等,达到了节约工程量的目的;在导流洞进口封堵闸门和启闭机的布置中,将6孔6.25 m×12.5 m改为3孔12.5 m×12.5 m(小孔改大孔布置),降低了施工难度,缩短了施工时间,减少了投资.金属结构设计进展和设计成果满足EPC总合同及业主的要求;通过设计优化,安全有效地控制了工程投资规模.
金属结构 抗震设计 抗泥沙设计 设计优化 卡洛特水电站 巴基斯坦