分布式母差保护由于具有简化二次接线、减少占地面积、适应变电站综合自动化等需求而成为母线保护的发展方向.在总结已有分布式母线保护技术的基础上,阐述了有主站分布式母线保护的实现方法.新型分布式母线保护由主站(即中央处理单元,Central Unit,CU))和间隔单元(Bay Unit,BU)构成;在新颖的CT饱和检测方法的基础上提供了完善的电流差动保护功能;BU的就地判据更为分布式母线保护的可靠性提供了保证.新型母线保护同时提供网络拓扑图形化输入和实时监测功能,以方便用户使用和保证母线保护的选择性,从而使得保护具有极强的自适应能力.
母线 差动保护 分布式