变频器控制在许多调速电路中应用非常广泛.我们保利大厦高低区给水电气部分就是采用变频器控制电路,设备刚开始运行时稳定性差,经常误动作造成给水压力不稳定运行曲线不平滑,后经反复的改进和摸索,终于克服了原有的抗干扰能力差的毛病,现将采取的措施汇报如下. 我们知道,变频器由主回路和控制回路两大部分组成,由于主回路的非线性(进行开关动作),变频器本身就是谐波干扰源,所以对电源侧和输出侧的设备会产生影响.与主回路相比,变频器的控制回路却是小能量弱信号回路,极易遭受其它装置产生的干扰,造成变频器无法正常工作.因此,变频器在安装使用时,必须对控制回路采用抗干扰措施.