本文分析了一起变电站信号核对过程中因切换110kV断路器机构箱内“远方/就地”把手引起断路器跳闸，着重分析跳闸的原因，对运维站所辖变电站采用的LW36-126(W)/T-3150-40断路器操动机构进行介绍。通过分析变电站断路器操动机构在切换“远方/就地”把手时引起的跳闸现象，结合变电站现场运行经验提出相应的解决办法和预防措施，对今后加强LW36-126(W)断路器现场运行具有借鉴意义。
断路器跳闸 机构箱 分合闸把手 信号核对 监控