对龙滩水电站4号机组顶盖组合面密封轻微渗油缺陷进行原因分析及处理.分析认为渗漏原因是顶盖组合面“0”密封条失效.更换该密封条必须将顶盖吊出机坑后才能进行,工作时间长且工作量较大.经对设备结构进行分析,2012年4月结合4号机组C级检修采用了简单、快速的方法对该缺陷进行了处理.缺陷处理后,经2年半时间的运行,处理部位无渗漏,说明该处理方法有效.该处理方法对类似缺陷的处理具有借鉴意义.
龙滩水电站 水导油槽 渗漏 封堵处理