福州某垃圾焚烧发电厂采用预处理/厌氧/外置式MBR/RO工艺处理渗滤液,设计规模为250 m3/d.运行结果表明,系统出水COD、BOD5与NH3-N分别为(47.7±18.5)、(14.6±6.1)、(0.70±0.22)mg/L,满足出水排放限值.分析污染物降解过程发现,COD与BOD5在生物处理系统(厌氧+MBR)中的去除率分别为98.7％与98.6％,MBR中的TN去除率为81.5％.这表明COD与BOD5主要在厌氧池与MBR中去除,大部分TN在MBR系统中脱除.
垃圾焚烧 渗滤液 厌氧 外置式MBR 总氮