通过对小电流接地系统电路特点的深入研究发现,故障后在各条支路上流动的零序电容电流只决定于系统的零序电压与支路的对地电容,而不决定于故障发生在哪条支路上,且故障发生前后的支路对地电容几乎不变.非故障支路上流动的是零序电容电流,故障支路上流动着的是零序电容电流与接地电流的叠加.正是基于这一分析结果提出了一种零序电流比例增量法,定义了基准零序电流比例系数序列和参考基准电流分度系数等中间参量.其工作特点是可以剥离各支路的零序电容电流,并通过比较剥离后各支路增量的最大者,即故障支路.进一步的仿真表明该法稳定可靠,具有良好的适应能力.该法对其他判别法提高判别精度也有帮助.
小电流接地系统 单相接地故障 零序电容电流 故障选线 仿真