特高压直流输电技术可实现远距离、大容量的能源高效配置,相较±800kV,±1100kV输电效率和输电距离可进一步提升,经济社会效益显著.±1100kV线路塔头尺寸受绝缘子串长的影响,可通过长串人工污秽试验得到的污闪特性确定.为保证±1100kV直流工程的安全性和经济性,应在±1100kV全电压、全尺寸以及不同并联间距等条件下开展人工污秽试验,获得污闪特性.特高压直流试验基地的±1400kV/2A特高压直流污秽电源解决了电源在最高输出电压和大电流负载时的电压稳定性问题.人工气候罐的污秽试验系统突破了超长尺寸试品污秽试验雾的均匀性控制问题.这两项关键技术使得±1100kV等级全电压、全尺寸试验具备条件.在此基础上,开展了串长最高至15.6m、全电压至直流1100kV、并联时不同串间距(500～1000mmrn)以及最高至6并联的多串并联的直流污闪试验.通过±1100kV全电压下的长串试验,获得了绝缘子串长、并联串间距、串形和污闪电压的关系.结果表明,串长和污闪电压在±1100kV以下范围内呈线性关系.±1100kV绝缘子双串或多串并联时,为保证串间不相互影响,建议串间距大于600mm.根据概率分析,大跨越在采用多串并联时需进行串长修正,并计算给出了不同条件下的修正系数.采用升降法,试验获得了±1100kV长串绝缘子在全电压范围内的串长和闪络电压关系,给出了并联串间距对污闪电压的影响,以及多串并联对污闪电压和外绝缘设计的影响,研究结果可直接应用于±1100kV线路外绝缘设计.
特高压直流 ±1100kV 全电压 绝缘子串 污秽闪络 并联串 串间距