Weibull分布广泛用于元件失效分布拟合。与二参数相比，三参数的Weibull分布能够更好地模拟继电保护装置在投运初期不存在老化失效的特点。简要分析了继电保护装置失效特性，利用三参数Weibull分布特性，提出了一种基于最小二乘法和迭代法的继电保护装置老化失效率估算方法。结合某区域电网实际统计数据，计算了失效率函数，并将三参数Weibull拟合结果同二参数Weibull分布拟合结果进行对比。结果表明，基于三参数Weibull分布的时变失效率估算更符合继电保护装置的老化失效特性。
继电保护装置 可靠性 时变失效率 三参数Weibull分布 最小二乘法