为了做好变电站单相接地故障处理,论述了构筑消弧线圈系统、站内单相接地保护和调度自动化系统自动推拉这三道防线的关键技术问题.分析了消弧线圈的重要作用以及集中式单相接地选线保护和分散式线路单相接地保护的特点,指出现场系统测试的重要性并论述了测试方法,介绍了西安市三环以内56个变电站构筑单相接地故障处理三道防线的实践案例.应用成效表明,构筑三道防线是单相接地故障处理的坚强保障,开展现场系统级测试是支撑三道防线建设的必要手段.
变电站 小电流接地系统 单相接地故障 消弧线圈 继电保护