我公司在2010年10月份的设备技改中，将烧成工艺中的高温风机、EP窑头引风机和篦冷机二、三段的篦下冷却风机全部改为变频调速，这就给中控人员提出了更高的技术要求。 1启动高压变频风机引发变压器跳停 事故经过: 某日因该风机高压(10kV)变频器单元箱故障无法开启变频运行，遂决定先由旁路(工频)开启，待变频器修复后再切换过来。图1为变频控制的电动机主回路，其中QF0、QF1、QF2中控可操作，其余都由现场控制但中控有开关信号显示。当时QFO已经合闸，QF1和QF2断开，QF3显示闭合状态，因此中控在开旁路时只需将QF2合上即可，但中控却合不上，就通知现场电工去检查。于是电工决定在现场将QF2合闸试一下，将QF2一合上则高压电通过QF3反向冲击到变频器板块将变频器烧坏，并引发总降变压器跳停，导致全线设备跳停。