加气站中主要使用的加气设备就是液化石油气泵.文章主要针对其具体的加气原理进行研究分析,同时对气穴的控制提出相关建议.目前,液化石油气的输送和充填一个非常具有普遍,使用进行液化石油气输送中国液化石油气的情况也越来越成为普遍.然而,运行管理这个泵最头痛的是泵的空闲工作时间,这是有效汽蚀.LPG泵的汽蚀发展当然有问题很多重要原因,但对于操作管理人员来说,最常见的原因是LPG泵在管道前暴露在阳光下,进入泵内的液体环境温度不断上升.尤其是在整体管道比较长的情况下,泵的汽蚀现象可以更为经济严重.有些人在进入泵管前应采取保温降温的方法,防止泵出现汽蚀.这种处理的结果仍然可以在泵的连续运行中发挥作用,但它不利于间歇性运行,特别是如果泵停止时间长.为了防止液化石油气的气蚀,水泵前的水箱顶部需要喷水.因此,它不能防止泵腔,但相对泵腔的处理是有害的.因为这种操作能够缓解内部的温度和压力,就理论层面进行分析,泵前罐内进行压力明显高于泵管内液体的蒸汽系统压力,这对企业防止泵汽蚀有较好的效果.
液化石油气泵 气蚀 储灌站 循环压缩机 工艺管道