RCS-915型微机母线保护装置,适用于各种电压等级的单母线、单母线分段、双母线等各种主接线方式.装置设有母线差动保护等保护功能.但在实际试验及应用中,作者发现:母联开关在分位,母线电压正常,而PT二次侧连接的电压保险或电压空气小开关出现故障,即二次电压不能正确反映一次电压的情况下,故障发生在故障死区时,母差保护会出现误判现象,跳开非故障母线,从而导致停电范围的扩大.通过对差动保护逻辑框图的深入分析,文中给出了解决此问题的方法,从而避免了非故障线路的误动,减少了停电范围,有着非常重要的工程实用价值.
微机母线保护 差动保护 母联 母联死区保护