浙江大普化纤集团公司切片干燥系统主要由两部分组成，第一部分为预结晶系统，由一台结晶风机鼓动；第二部分为干燥塔系统。本文主要介绍结晶风机的节能改造。 1 干燥结晶风机简介 一般干燥结晶风机采用Y-Δ起动，工频运行，其预结晶床切片沸腾状况由风机送风口蝶阀开、关来控制。正常情况下，蝶阀开启角度在40°～60°，不会全部开启，这样，在结晶风机工频转速下，有一部分风在蝶阀处被阻挡，风能相互抵消，存在较多的能量损耗。另外，在连续式干燥过程中，发现干燥进料阀(即预结晶床上的回转阀)一天中有1/3～1/2时间处于关闭状况，即不进料。预结晶床在进料时，切片层厚，要求风机风量大；在停料时，切片层变薄，这时若减少一些风机风量，亦能满足生产要求。