虽然设计人员在设计时已经采用相应措施防止输变电设备发生电晕放电,但电晕放电现象在我国500 kV变电站运行过程中仍然时有发生.在介绍电晕放电现象和有限元法的基本原理的基础上,应用有限元软件Ansoft分别对电晕放电现象较严重的二分裂间隔棒夹口和复合绝缘子导线侧区域进行仿真分析.分析表明,采用微小夹口结构间隔棒和复合绝缘子导线侧串联玻璃绝缘子是抑制500 kV变电站电晕放电现象的可行方案.
电晕放电 有限元法 变电站 电场强度