美国一贯的指导思想,认为电源充裕,系统有风吹草动,就把发电机切掉.因而在2003年8月14日美加大停电事故中,一开始失步振荡,很多发电机失步保护动作跳闸,扩大了损失.根据我国多年系统振荡经验指出,一旦系统发生振荡,首先应保持系统的完整性,任何线路和发电机都不应因振荡跳闸,大多数情况下系统都能自动恢复同步,避免四分五裂大停电.但目前在国际和国内的发电机都没有建立承受失步能力的标准,以致发电机失步保护的设计,整定原则很不统一.根据IEC34-3发电机承受出口短路和过热的设计标准,建立发电机承受失部振荡能力的建议,一方面希望得到研究、制造部门的协调;另一方面可作为发电机失步保护设计和整定的依据,达到既保电网又保机组的目的.
发电机 失步振荡 短路 电流 应力