介绍接地电阻测量常用的两种方法:0.618法和30°夹角法,在实际测量过程中,接地电阻阻值会受到测量环境的影响产生变化,真实的接地电阻阻值测量点不一定在“0.618”或“30°”处.通过改变电压极位置、电流极和电压极与接地极连线的夹角等测量参数,计算理想状态下接地电阻阻值,绘制出接地电阻阻值随不同测量参数变化的趋势图,分析变化趋势,查找出接地电阻阻值随测量参数变化的规律,利用地电阻阻值随测量参数变化的规律选择适合的测量方法或者从一组测量数据中获取真实的接地电阻阻值,提高测量的准确性和科学性.
大气探测与仪器 接地电阻 测量电极 电极位置