提出了一种基于最小二乘矩阵束算法的矿井电网漏电保护新方法.该方法在附加直流源系统基础上,提取各支路零序电流信号,利用最小二乘矩阵束算法提取各支路零序电流信号的直流分量;根据提取出的各支路直流分量,计算各支路的对地绝缘电阻值;若某支路对地绝缘电阻值小于动作值,则判断该支路发生了漏电故障.仿真结果表明,该方法准确、可靠,适应性强.
矿井电网 漏电保护 附加直流源系统 最小二乘矩阵束算法 直流分量 绝缘电阻值