变电站站内出现接地故障后,威胁系统安全的是接地网电位的升高.决定地电位升的并非总故障电流大小,而是接地阻抗与最大暂态入地电流的乘积.故应引入分流系数来确定最大暂态入地电流.文中基于站内短路架空地线电流分布的等效电路模型,得到了结合回路电流法求取架空地线分流系数的公式,并结合MATLAB编程得到计算结果.针对某具体算例,分别利用CDEGS软件和回路电流法模型得到架空地线分流系数,对比两种方法计算结果,误差低于5％,符合工程计算要求,验证了所提方法的正确性.最后,文中分析了变电站接地电阻、杆塔接地电阻、杆塔的档数和档距、地线型号等影响分流系数的因素,并提出了降低地网入地短路电流的技术措施.
变电站 站内短路 分流系数 回路电流法 架空地线