在电气设备维护过程中,使用一些简单的方法,往往能大大缩短故障查找和处理时间,或者能有效提高设备运转效率.我公司在生产过程中总结出一些小技巧,操作简单,效果明显,现总结如下. 1 电流法查找电缆接地故障 如图1所示,假设一根电缆芯线AB在C点出现接地故障,为查出C点位置,可将AB两端悬空,在A点带负荷送入电源(如不带负荷会可能因泄漏电流过大而出现其他问题,负荷大小根据实际情况确定,以能检测为准),用电流卡表会在AC段内卡出电流,在BC段内不会有电流.