介绍了液化天然气蒸发气(Boil Off Gas,BOG)的产生原因,不同条件下BOG量的计算方法,以及直接压缩和再冷凝两种BOG处理工艺.利用伯努利方程定量地对两种处理工艺的能耗进行对比,并进行实例验算.结果表明:在相同工况下,再冷凝工艺比直接压缩工艺节能,且处理的BOG量越大、LNG储罐储存压力越低、外输管网压力越高,再冷凝工艺的节能效果越明显.得出结论:再冷凝工艺适用于大型LNG接收站处理BOG,直接压缩工艺适用于小型LNG卫星站处理BOG.
液化天然气 BOG 计算方法 处理工艺 直接压缩 再冷凝