风场应用中双馈异步风力发电机组发电机轴承在装机初期,轴承运行温度很正常.但运行了约两年多时间以后,经常遇到批量轴承高温报警停机的故障,严重地影响了业主的正常发电.产生的原因受到发电机轴承的设计、发电机冷却系统的设计和轴承的使用维护等因素的影响,往往难以准确地确定,使得这种问题长期没有得到有效解决.文章通过收集到的现场调查案例,结合滚动轴承设计的基本理论,对轴承高温报警停机故障产生的典型原因进行了分析,并对轴承现场维护提出了笔者的一些改进意见.
风力发电机 轴承 案例分析 维护保养