按照建设河西风电走廊、再造西部“陆上三峡”的战略构想,酒泉风电作为中国第一个千万千瓦级风电基地已经完成第一期任务.已经投运的敦煌—酒泉—河西750kV输电线路肩负新疆—西北联网及大规模风电送出的双重任务.联网工程兼有大规模风电、长线路及超高压等特点.风电具有间歇性和随机性,此系统中大部分电源为风电.风电功率波动使输电系统潮流波动,甚至倒向.联网线路由于分布电容大,而分布电感、电阻小,且传输距离远,因此运行和故障特性有其特点.针对750kV联网带并联电抗器的输电线路,应用仿真工具,分析研究其在运行和故障过程中的特征,对比保护的运行性能,并提出可行的保护原理及配置建议.
输电线路 联网 风电 继电保护