舟山多端柔性直流输电工程建成后将成为世界上第一个基于模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter, MMC)的五端柔性直流输电工程。为研究各换流站的过电压水平，依托舟山多端柔性直流输电示范工程，详细分析了换流站交直流侧的过电压机理，建立了基于详细控制保护策略的五端柔性直流输电系统过电压仿真模型，计算了换流站联结变压器阀侧单相接地、桥臂电抗器阀侧单相接地、直流极线接地、直流平波电抗器阀侧直流母线接地和直流极间短路等故障在换流站关键设备上产生的过电压。结果表明：联结变压器阀侧交流母线上的最大过电压为360 kV；直流极线上的最大过电压为370 kV，直流平波电抗器阀侧直流母线的最大过电压为369 kV，避雷器CB和D承受的最大能量分别为1.258 MJ和1.655 MJ；星形电抗接地支路中性点上的最大过电压为188 kV；桥臂电抗器两端产生的最大过电压为235 kV。计算结果可为该工程换流站的绝缘配合研究以及相关设备的选型、试验等提供重要依据。
多端柔性直流 MMC 换流站 暂态过电压 避雷器 能量