在奥运特巡时,巡查人员发现城头变220 kV国电南自的WMZ-41A母差保护装置上旁路兼母联280的刀闸2803位置不对应,但母差保护没有发报警信号.当110 kV母联兼旁路18M的开关断开时,220 kV母差保护装置发母差识别错误.为什么刀闸辅助触点位置不对应很长时间了装置都不报警,直到18M开关操作时才报警,如果没有处理将产生什么严重后果,本文逐一进行分析,并提出防范措施,希望其他有特殊双母线接线的单位能够引起足够的重视.
母差保护 辅助触点 旁路兼母联 差动电流 制动电流