一、存在的问题和解决办法 1.设置环境和安装空间 变频器是大功率晶体管、微电子技术相结合的产品,它对环境要求是比较严格的.工业锅炉现场一般粉尘、湿气比较大,粉尘如果在变频器内附着、堆积,将导致绝缘降低,散热片散热能力差,风扇起动困难;湿气将使电气绝缘降低和金属部分腐蚀加重.这些都将对变频器功能的正常发挥和寿命有直接的影响.我们在1998年对单台锅炉采用变频调速改造时,将控制柜放到风机现场,虽然在柜体密封上采取很多方法,但由于存在上述灰尘大、湿气大的问题,造成散热片堵塞、风扇烧损、变频器内外腐蚀和故障频发等问题.所以建议仍在现场使用的变频器,要加强变频器内外灰尘的及时清理,减少周围环境温度和温差,如果有条件应该建立独立的控制间,既提高使用寿命,又便于维护.