研究了数字化变电站间隔层和过程层的配置,提出了一种110 kV数字化站的保护配置和应用方案,配置了双重化的变压器保护和母差保护等.然后从可靠性、成本等多方面出发,提出了另外一种应用方案,该方案采用了继电保护就地化的思路,包括主变后备保护在高低压侧的就地化,并且单重化配置;取消了完全母差保护,采用了集成到馈线保护等的不完全母差保护.基于IEC61850-9-2采样值传输协议和GOOSE机制的网络化备自投、过负荷联切和10 kV快速简易母线保护已经应用在2种配置方案中.
数字化变电站 电力系统保护 保护配置 就地化 可靠性