中石化洛阳分公司一催化主风机的防喘振控制中,有静叶转角、出入口差压、入口流量三个参数参与了防喘振运算,而TS3000系统的防喘振功能块只有两个输入参数,在控制系统改造时由于算法选用不当,导致机组操作区间变小.通过对三参数喘振控制算法与TS3000防喘振控制功能进行分析对比,采用了合理的组态方案对喘振线进行了修正,实现了三参数防喘振控制算法,达到了良好效果.
静叶转角 防喘振控制 喘振线 TS3000