参照某核电厂核岛内电缆桥架设置的水喷雾灭火系统,搭建全尺寸试验模型,测试该系统对电缆桥架火灾的灭火有效性.电缆桥架有3层共5组电缆梯架,呈"Z"形排列.水喷雾系统采用下喷和侧喷2种喷头,工作压力0.1、0.2、0.3 MPa.试验结果表明,设置的水喷雾灭火系统具有良好的灭火效果,并能快速有效阻止火在水平和垂直方向的蔓延.水喷雾灭火系统设计时,应保证开启后的有效运行时间.
电缆桥架 电缆火 水喷雾灭火系统 核电厂