罗茨风机是发电厂重要的辅助设备.它在循环流化床电站中的使用频率相当的高.从化学水处理到石灰石粉输送、灰库细灰流化上,都能见到它的身影.它在电站运行的环节上有着重要作用.罗茨风机在检修工作中主要是径向间隙及轴向间隙的调整.径向间隙主要靠设备出厂时加工工艺来确定;轴向间隙主要是靠安装时的调整来确定.近年来罗茨风机在检修上存在以经验来确定轴向间隙大小,这种方式带来的结果很多情况下直接损坏设备,甚至不可修复.笔者根据罗茨风机运行时轴线膨胀的特点和尾端支推轴承定位的特点,以一种简便有效的方式来调整罗茨风机轴向间隙.取得了很好的实际效果.
罗茨风机 转子 轴承 密封 齿轮