柳坪水电站转轮由于设计缺陷和补气装置故障造成转轮上止漏环和平压板连接部位焊缝严重开裂,进而影响到机组的稳定运行和保证最优工况出力.通过分析并结合实际生产需要分两步进行了处理:第一步,现场进行打磨、补焊,以保证检修工期和按时投入发电运行；第二步,枯水期,将转轮吊出运回厂家,更换平压板为不锈钢材质并加厚,采用最新工艺,用特殊螺栓对平压板和上止漏环进行连接.
转轮 平压板 开裂 补气装置 处理 柳坪水电站