为准确计算水电站的弃水电量和调峰弃水电量,保证在弃水期间编制的水电站发电计划合理、公平,分析了弃水电量产生的原因和弃水电量的构成.提出了因出力受阻而产生的虚拟电量不属于弃水电量;同时,按照弃水的类别给出了计算不同类型弃水电量的新方法,并采用"总-分"模式计算了调峰弃水电量;最后,选取了日调节和年调节水电站进行实例验证.结果表明:由于避免了受阻弃水电量的统计和不同类别弃水电量的嵌套,弃水电量和调峰弃水电量的新计算方法更加符合实际,所得结果相比传统方法更为准确;该方法的计算公式形式统一,能够适应不同调节性能的水电站,进一步简化了计算过程.
弃水电量 调峰弃水电量 预想出力 受阻出力