沙角C电厂3 kV磨煤机电机在3号机组正常带负荷时出现其中一相接地报警,与之相关联的母线在报警期间有保护动作,使得整条母线上的重要电机负荷停止工作,进而使该厂的3号锅炉MFT.运行人员在问题发现后的第一时间赶往现场检查,发现故障出现在3 kV工作变压器上.原因是变压器的这一级零序差动保护本不应该在下一级电机出现故障时动作.本文分析了保护越级误动的起因,并制定保护改造方案,防止事故再次发生.
继电保护 3kV变压器 单相接地 故障分析