轻质油装置屏蔽泵在运行中发生泵体内有杂音、振动超标、轴承磨损的故障。通过对屏蔽泵结构和故障现象的分析，找到了故障产生的原因。含气态组分的介质进入屏蔽泵冷却腔体和润滑轴承的循环管路，使得轴承容易磨损；泵体结构的流向设计得不合理，造成介质在泵腔内汽化，形成汽蚀，并造成轴承磨损；介质流量不平稳造成轴向力不平衡。实施了相应的解决方案，降低了设备故障率和检修率，确保了装置安全平稳运行。
屏蔽泵 汽蚀 轴向力 叶轮 流量