主要探讨在机组供热情况下,将经过各用户后温度已升高的闭式循环冷水补入凝汽器热水井的可行性.将本来应回到闭式循环冷水箱再经开式循环冷却水冷却的闭式循环冷水补入凝汽器,再对闭式循环冷水系统补入低温的除盐水,从而保证闭式循环冷水的冷却效果.同时可以停掉闭冷器,将其大量的开式循环冷却水用来提高凝汽器的真空,改善汽轮机夏季运行工况;也可减小开式水泵容量或彻底停止开式水泵,以达到最大的节能效果.
闭式循环冷却水 回收 凝汽器 节能