2013年2月3日新余站发生二次交流电源失却事件,虽然事件出于偶然,但给一次设备的安全运行造成了严重威胁.通过事件重演、查看后台故障记录,逐级排查隐患,故障原因是加热器接线短路,造成3个交流小开关越级跳闸.通过对小开关越级跳闸的原因溯源,剖析小开关的设计配置、交流电源切换装置未切换至380V二段交流,造成500 kV第1串和第2串交流失电的症结、闸刀遥信与实际不符等问题,提出了相应的整改措施及若干建议.分析认为,一定要吸取事件教训,举一反三,深度排查隐患,只有落实整改措施,才能确保电网安全运行.
交流电源失却 小开关越级跳闸 排查隐患 事件分析