在地铁正线的牵引供电系统中，均采用双边供电方式。当直流电对直流开关柜柜体发生泄漏或绝缘损坏闪络时，基于直流设备安全供电的考量，地铁直流系统设置了框架保护，直接断开直流断路器，迅速切除故障，确保设备安全。对于框架保护动作，牵引变电所需退出运行，并闭合越区隔开采用越区供电方式。本文针对深圳地铁3号线出现的一起典型框架保护动作且发生多次的故障进行分析研究，找出故障原因，提出整改措施，并对以后的设计提供帮助。
框架保护动作 越区供电 联跳开关 复归信号 整改