内蒙古京能康巴什热电有限公司2号机组DCS报警系统存在报警点数量过多、层级不清晰等问题,严重影响运行人员的操作便利性与判断准确性.对DCS报警方式进行对比分析,将光字牌报警作为首选报警方式,提出DCS分级综合报警机制:一是将报警分为一般报警与重要报警两类,分别在光字牌报警画面和指示灯区列示;二是将设备报警功能设置为三级,运行人员可以按功能指示进行判断,依据设备参数点变红情况实现报警信息的良好掌握与细化处置.将DCS分级综合报警机制应用于光字牌报警画面优化,光字牌报警点由450个降至63个,按照锅炉、汽机、电气系统分开列示,并去除了冗余或无用的报警点;运行人员能够第一时间对机组异常进行处置,保证了机组的长期稳定运行.
DCS报警系统 报警机制 设备报警级别 光字牌 报警点 机组