近年来,随着各电厂的检修检验中发现锅炉主蒸汽管道、再热管道堵阀阀体普遍存在表面裂纹缺陷,有的为密集裂纹,长度较大,在打磨后长度有扩展,深度较大.堵阀作为管道的承压部件,且悬空布置于锅炉两侧,运行中一旦发生阀体泄漏或开裂事故.对人身和设备安全具有较大的危害性.本文通过对我厂锅炉堵阀存在的裂纹缺陷,进行分析,提出了对堵阀应完善相关制造验收标准,在制造检验、制造监检方面加强工作,电厂应加强相应的金属监督和运行控制,定期检验方面应加强针对性检验的建议,以期对锅炉管道堵阀的质量安全进行有效的控制.
堵阀缺陷 特点 原因分析 制造工艺 运行 建议措施