厂用电系统CT的性能优劣直接影响测量的准确性、保护装置的动作行为和厂用电系统的运行安全.交接试验阶段,励磁特性试验是对CT安装质量、CT性能验证的关门验收,也是基于现有设备性能验评给出运行建议起始基点,做好厂用电系统CT励磁特性试验数据统计分析,有利于消除后继继保运行潜在风险.本文基于PCT200L完成某电厂全部厂用电系统CT交接试验,重点对励磁特性数据进行统计分析,给出CT性能验评,最后基于验评给出后继运行、试验设备改进建议.
CT 励磁特性试验 额定二次极限电动势 拐点电压