1 组成 1.1 控制部分 包括信息采集单元、信息处理单元和出口单元 . 信息采集单元接收两路信号 , 用户电能表的计数脉冲和用户购电 IC卡上的购电信息 , 将其传送到信息处理单元 , 由信息处理单元决定何时跳闸或报警 . 出口单元则完成跳合闸命令或报警命令的发出 , 直接控制执行部分 , 因此 , 它包含报警器、跳闸继电器、合闸继电器 3部分 . 1.2 执行部分 即串接于主电路中的交流接触器 , 它受跳闸继电器和合闸继电器控制 , 开合用户电源 . 2 工作原理 2.1 合闸机制 目前 , 现场使用的控制系统都没有内置电源 , 其工作电源至交流接触器电源侧 , 只要电源侧一得电 , 系统即获得工作电源 . 控制系统得电后的合闸机制有两类 : 第一类 , 控制系统一得电 , 信息处理单元即发出合闸命令脉冲给合闸继电器 , 控制交流接触器合闸 , 同时 , 信息处理单元通过信息采集单元检查用户是否已经 IC卡输入购电电量 . 有 , 则保持合闸状态 ; 没有 , 则向跳闸继电器发出跳闸命令 , 控制交流接触器跳闸 . 第二类 , 控制系统得电后首先检查用户是否已经 IC卡输入购电量 . 有 , 则信息处理单元发出合闸命令 , 合闸继电器控制交流接触器合闸 ; 否则 , 不发合闸命令 , 交流接触器不合闸 .