БЭЮ/Отхожие места
Отхожие места, по системе устройства, можно разделить на два класса: омываемые водой или ватерклозеты и неомываемые — с особыми ямами (выгребами), периодически очищаемыми от нечистот. О. м. должно быть удобным, не заражать воздуха и почвы. Выгребы следует выносить за фундамент, по крайней мере на 1 арш.; они делаются из деревянных  брусьев в виде кадей, асфальтиро­ванных (Марченко, Давидович), из кирпича на цемент, из бетона, иногда железно-цементными (Гюртлер в Спб.), из оцинкованного железа (спб. металлический завод), керамиковые („Новь“ в Боровичах) и т. д. Все такого рода подземные выгребы неудобны в гигиеническом отношении и требуют постоянной усиленной вентиляции. Подвижные выгребы в случаях эпидемий представляют известные преимущества; это чаны, один из коих опоражнивается, а другой стоит на месте. Вес наполненного чана не должен при сем превосходить 6—7 пудов, дабы его легко было вынести. Для дезодорации дно и стенки бочек утрамбовывают сухой землей с опилками, а всего лучше торфом. Таковые пудр-клозеты очень гигиеничны (см. оздоровление городов). Самые стульчаки должны быть устраиваемы в публичных местах так, чтобы пользование ими иным способом было устранено. Лучшим матерьялом для стульчаков служит асфальтированный чугун или фаянс. Сиденье надо делать откидным для возможности превращения стульчака в писсуар. В клозетах старых систем с механизмом, сиденье закрытое, что очень негигиенично. Нечистоты из О. м. удаляются по фановым трубам из эмалированного или асфальтированного чугуна. Направление их должно быть вертикальным. Должное выпускание и впускание в клозет воды есть главное условие гигиеничности его. Для удовлетворения его устраивают ныне клозетные баки так, что они опорожняются до конца, хотя бы пользующееся клозетом лицо только короткое время дергало за ручку крана. Клозеты можно разделить на 2 группы: с механизмом и без него. Первая — это старые клозеты с закрытым стульчаком и особой сковородой, закрывающей выводное отверстие чаши, и для движения которой необходим особый горшок. Скопляющиеся в последнем газы выводятся по особой трубке. Клозеты с клапанами несколько лучше; в них скопления вонючих газов нет. На фиг. изображен клозет второй группы с водяным запором. Действие его вполне понятно из чертежа. В нем нет никаких подвижных частей, кои могли бы расстроиться. Слой воды, куда падают экскременты, имеет толщину всего 1½ дюйма, так что не происходит разбрызгивание жидкости (врачи считают последнее, свойственное всем клозетам первой группы, за весьма антигигиеничное).