Правила устройства электроустановок/Глава 1.9
Раздел 1. Общие правила

 Глава 1.9. Изоляция электроустановок 

 Область применения. Определения 
1.9.1. Настоящая глава распространяется на выбор изоляции электроустановок переменного тока на номинальное напряжение 6 — 750 кВ.

1.9.2. Длина пути утечки изоляции (изолятора) или составной изоляционной конструкции () — наименьшее расстояние по поверхности изоляционной детали между металлическими частями разного потенциала.

1.9.3. Эффективная длина пути утечки — часть длины пути утечки, определяющая электрическую прочность изолятора или изоляционной конструкции в условиях загрязнения и увлажнения.

Удельная эффективная длина пути утечки () — отношение эффективной длины пути утечки к наибольшему рабочему межфазному напряжению сети, в которой работает электроустановка.

1.9.4. Коэффициент использования длины пути утечки () — поправочный коэффициент, учитывающий эффективность использования длины пути утечки изолятора или изоляционной конструкции.

1.9.5. Степень загрязнения (СЗ) — показатель, учитывающий влияние загрязненности атмосферы на снижение электрической прочности изоляции электроустановок.

1.9.6. Карта степеней загрязнения (КСЗ) — географическая карта, районирующая территорию по .

 Общие требования 
1.9.7. Выбор изоляторов или изоляционных конструкций из стекла и фарфора должен производиться по удельной эффективной длине пути утечки в зависимости от  в месте расположения электроустановки и её номинального напряжения. Выбор изоляторов или изоляционных конструкций из стекла и фарфора может производиться также по разрядным характеристикам в загрязненном и увлажненном состоянии.

Выбор полимерных изоляторов или конструкций в зависимости от  и номинального напряжения электроустановки должен производиться по разрядным характеристикам в загрязненном и увлажненном состоянии.

1.9.8. Определение  должно производиться в зависимости от характеристик источников загрязнения и расстояния от них до электроустановки (табл. 1.9.3 — 1.9.18). В случаях, когда использование табл. 1.9.3 — 1.9.18 по тем или иным причинам невозможно, определение  следует производить по .

Вблизи промышленных комплексов, а также в районах с наложением загрязнений от крупных промышленных предприятий,  и источников увлажнения с высокой электрической проводимостью определение , как правило, должно производиться по .

1.9.9. Длина пути утечки  (см) изоляторов и изоляционных конструкций из стекла и фарфора должна определяться по формуле:

где  — удельная эффективная длина пути утечки по табл. 1.9.1, см/кВ;

 — наибольшее рабочее междуфазное напряжение, кВ (по ГОСТ 721);

 — коэффициент использования длины пути утечки (1.9.44 — 1.9.53).

 Изоляция  
1.9.10. Удельная эффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд изоляторов и штыревых изоляторов  на металлических и железобетонных опорах в зависимости от  и номинального напряжения (на высоте до 1000 м над уровнем моря) должна приниматься по табл. 1.9.1.

Удельная эффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд и штыревых изоляторов  на высоте более 1000 м над уровнем моря должна быть увеличена по сравнению с нормированной в табл. 1.9.1:

от 1000 до 2000 м — на 5 %;

2000 до 3000 м — на 10 %;

3000 до 4000 м — на 15 %.

1.9.11. Изоляционные расстояния по воздуху от токоведущих до заземленных частей опор должны соответствовать требованиям гл. 2.5.

1.9.12. Количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих гирляндах и в последовательной цепи гирлянд специальной конструкции (V-образных, Λ-образных, λ-образных, Y-образных и др., составленных из изоляторов одного типа) для  на металлических и железобетонных опорах должно определяться по формуле:

где  — длина пути утечки одного изолятора по стандарту или техническим условиям на изолятор конкретного типа, см.

Если расчет  не дает целого числа, то выбирают следующее целое число.

1.9.13. На  напряжением 6 — 20 кВ с металлическими и железобетонными опорами количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах должно определяться по 1.9.12 и независимо от материала опор должно составлять не менее двух.

На  напряжением 35 — 110 кВ с металлическими, железобетонными и деревянными опорами с заземленными креплениями гирлянд количество тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах всех типов в районах с 1 — 2-й  следует увеличивать на один изолятор в каждой гирлянде по сравнению с количеством, полученным по 1.9.12.

На  напряжением 150—750 кВ на металлических и железобетонных опорах количество тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах должно определяться по 1.9.12.

1.9.14. На  напряжением 35 — 220 кВ с деревянными опорами в районах с 1 — 2-й  количество подвесных тарельчатых изоляторов из стекла или фарфора допускается принимать на 1 меньше, чем для  на металлических или железобетонных опорах.

На  напряжением 6 — 20 кВ с деревянными опорами или деревянными траверсами на металлических и железобетонных опорах в районах с 1 — 2-й  удельная эффективная длина пути утечки изоляторов должна быть не менее 1,5 см/кВ.

1.9.15. В гирляндах опор больших переходов должно предусматриваться по одному дополнительному тарельчатому изолятору из стекла или фарфора на каждые 10 м превышения высоты опоры сверх 50 м по отношению к количеству изоляторов нормального исполнения, определенному для одноцепных гирлянд при  см/кВ для  напряжением 6 — 35 кВ и  см/кВ для  напряжением 110—750 кВ. При этом количество изоляторов в гирляндах этих опор должно быть не менее требуемого по условиям загрязнения в районе перехода.

1.9.16. В гирляндах тарельчатых изоляторов из стекла или фарфора, подвешенных на высоте более 100 м, должны предусматриваться сверх определенного в соответствии с 1.9.12 и 1.9.15 два дополнительных изолятора.

1.9.17. Выбор изоляции  с изолированными проводами должен производиться в соответствии с 1.9.10 — 1.9.16.

 Внешняя стеклянная и фарфоровая изоляция электрооборудования и  
1.9.18. Удельная эффективная длина пути утечки внешней фарфоровой изоляции электрооборудования и изоляторов  напряжением 6 — 750 кВ, а также наружной части вводов  в зависимости от  и номинального напряжения (на высоте до 1000 м над уровнем моря) должна приниматься по табл. 1.9.1.

Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции электрооборудования и изоляторов  напряжением 6 — 220 кВ, расположенных на высоте более 1000 м, должна приниматься: на высоте до 2000 м по табл. 1.9.1, а на высоте от 2000 до 3000 м — на одну степень загрязнения выше по сравнению с нормированной.

1.9.19. При выборе изоляции  изоляционные расстояния по воздуху от токоведущих частей  до заземленных конструкций должны соответствовать требованиям гл. 4.2.

1.9.20. В натяжных и поддерживающих гирляндах  число тарельчатых изоляторов следует определять по 1.9.12 — 1.9.13 с добавлением в каждую цепь гирлянды напряжением: 110—150 кВ — 1, 220—330 кВ — 2, 500 кВ — 3, 750 кВ — 4 изоляторов.

1.9.21. При отсутствии электрооборудования, удовлетворяющего требованиям табл. 1.9.1 для районов с 3 — 4-й , необходимо применять оборудование, изоляторы и вводы на более высокие номинальные напряжения с изоляцией, удовлетворяющей табл. 1.9.1.

1.9.22. В районах с условиями загрязнения, превышающими 4-ю , как правило, следует предусматривать сооружение .

1.9.23.  напряжением 500—750 кВ и, как правило,  напряжением 110—330 кВ с большим количеством присоединений не должны располагаться в зонах с 3 — 4-ую .

1.9.24. Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции электрооборудования и изоляторов в  напряжением 110 кВ и выше должна быть не менее 1,2 см/кВ в районах с 1-й  и не менее 1,5 см/кВ в районах с 2 — 4-й .

1.9.25. В районах с 1 — 3-й  должны применяться  и  с изоляцией по табл. 1.9.1. В районах с 4-й  допускается применение только  и  с изоляторами специального исполнения.

1.9.26. Изоляторы гибких и жестких наружных открытых токопроводов должны выбираться с удельной эффективной длиной пути утечки по табл. 1.9.1:  см/кВ на номинальное напряжение 20 кВ для токопроводов 10 кВ в районах с 1 — 3-й ;  см/кВ на номинальное напряжение 20 кВ для токопроводов 10 кВ в районах с 4-й ;  см/кВ на номинальное напряжение 35 кВ для токопроводов 13,8 — 24 кВ в районах с 1 — 4-й .

 Выбор изоляции по разрядным характеристикам 
1.9.27. Гирлянды  напряжением 6 — 750 кВ, внешняя изоляция электрооборудования и изоляторы  напряжением 6 — 750 кВ должны иметь 50%-ные разрядные напряжения промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии не ниже значений, приведенных в табл. 1.9.2.

Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения должна приниматься (не менее):

для 1-й  — 5 мкСм, 2-й  — 10 мкСм, 3-й  — 20 мкСм, 4-й  — 30 мкСм.

 Определение степени загрязнения 
1.9.28. В районах, не попадающих в зону влияния промышленных источников загрязнения (леса, тундра, лесотундра, луга), может применяться изоляция с меньшей удельной эффективной длиной пути утечки, чем нормированная в табл. 1.9.1 для 1-й .

1.9.29. К районам с 1-й  относятся территории, не попадающие в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений (болота, высокогорные районы, районы со слабозасоленными почвами, сельскохозяйственные районы).

1.9.30. В промышленных районах при наличии обосновывающих данных может применяться изоляция с большей удельной эффективной длиной пути утечки, чем нормированная в табл. 1.9.1 для 4-й .

1.9.31. Степень загрязнения вблизи промышленных предприятий должна определяться по табл. 1.9.3 — 1.9.12 в зависимости от вида и расчетного объёма выпускаемой продукции и расстояния до источника загрязнений.

Расчетный объём продукции, выпускаемой промышленным предприятием, определяется суммированием всех видов продукции.  в зоне уносов действующего или сооружаемого предприятия должна определяться по наибольшему годовому объёму продукции с учетом перспективного плана развития предприятия (не более чем на 10 лет вперед).

1.9.32. Степень загрязнения вблизи  и промышленных котельных должна определяться по табл. 1.9.13 в зависимости от вида топлива, мощности станции и высоты дымовых труб.

1.9.33. При отсчете расстояний по табл. 1.9.3 — 1.9.13 границей источника загрязнения является кривая, огибающая все места выбросов в атмосферу на данном предприятии (ТЭС).

1.9.34. В случае превышения объёма выпускаемой продукции и мощности , по сравнению с указанными в табл. 1.9.3 — 1.9.13, следует увеличивать  не менее чем на одну ступень.

1.9.35. Объём выпускаемой продукции при наличии на одном предприятии нескольких источников загрязнения (цехов) должен определяться суммированием объёмов продукции отдельных цехов. Если источник выброса загрязняющих веществ отдельных производств (цехов) отстоит от других источников выброса предприятия больше чем на 1000 м, годовой объём продукции должен определяться для этих производств и остальной части предприятия отдельно. В этом случае расчетная  должна определяться согласно 1.9.43.

1.9.36. Если на одном промышленном предприятии выпускается продукция нескольких отраслей (или подотраслей) промышленности, указанных в табл. 1.9.3 — 1.9.12, то  следует определять согласно 1.9.43.

1.9.37. Границы зоны с данной  следует корректировать с учетом розы ветров по формуле:

где  — расстояние от границы источника загрязнения до границы района с данной , скорректированное с учетом розы ветров, м;

1.9.28. В районах, не попадающих в зону влияния промышленных источников загрязнения (леса, тундра, лесотундра, луга), может применяться изоляция с меньшей удельной эффективной  — нормированное расстояние от границы источника загрязнения до границы района с данной  при круговой розе ветров, м;

 — среднегодовая повторяемость ветров рассматриваемого румба, %;

 — повторяемость ветров одного румба при круговой розе ветров, %.

Значения  должны ограничиваться пределами .

1.9.38. Степень загрязнения вблизи отвалов пылящих материалов, складских зданий и сооружений, канализационно-очистных сооружений следует определять по табл. 1.9.14.

1.9.39. Степень загрязнения вблизи автодорог с интенсивным использованием в зимнее время химических противогололедных средств следует определять по табл. 1.9.15.

1.9.40. Степень загрязнения в прибрежной зоне морей, соленых озёр и водоемов должна определяться по табл. 1.9.16 в зависимости от солености воды и расстояния до береговой линии. Расчетная соленость воды определяется по гидрологическим картам как максимальное значение солености поверхностного слоя воды в зоне до 10 км вглубь акватории. Степень загрязнения над поверхностью засоленных водоемов следует принимать на одну ступень выше, чем в табл. 1.9.16 для зоны до 0,1 км.

1.9.41. В районах, подверженных ветрам со скоростью более 30 м/с со стороны моря (периодичностью не реже одного раза в 10 лет), расстояния от береговой линии, приведенные в табл. 1.9.16, следует увеличить в 3 раза.

Для водоемов площадью 1000 — 10000 м²  допускается снижать на одну ступень по сравнению с данными табл. 1.9.16.

1.9.42. Степень загрязнения вблизи градирен или брызгальных бассейнов должна определяться по табл. 1.9.17 при удельной проводимости циркуляционной воды менее 1000 мкСм/см и по табл. 1.9.18 при удельной проводимости от 1000 до 3000 мкСм/см.

1.9.43. Расчетную  в зоне наложения загрязнений от двух независимых источников, определенную с учетом розы ветров по 1.9.37, следует определять по табл. 1.9.19 независимо от вида промышленного или природного загрязнения.

 Коэффициенты использования основных типов изоляторов и изоляционных конструкций (стеклянных и фарфоровых) 
1.9.44. Коэффициенты использования  изоляционных конструкций, составленных из однотипных изоляторов, следует определять как:

где  — коэффициент использования изолятора;

 — коэффициент использования составной конструкции с параллельными или последовательно-параллельными ветвями.

1.9.45. Коэффициенты использования  подвесных тарельчатых изоляторов по ГОСТ 27661 со слабо развитой нижней поверхностью изоляционной детали следует определять по табл. 1.9.20 в зависимости от отношения длины пути утечки изолятора  к диаметру его тарелки .

1.9.46. Коэффициенты использования  подвесных тарельчатых изоляторов специального исполнения с сильно развитой поверхностью следует определять по табл. 1.9.21.

1.9.47. Коэффициенты использования  штыревых изоляторов (линейных, опорных) со слабо развитой поверхностью должны приниматься равными 1,0; с сильно развитой поверхностью — 1,1.

1.9.48. Коэффициенты использования  внешней изоляции электрооборудования наружной установки, выполненной в виде одиночных изоляционных конструкций, в том числе опорных изоляторов наружной установки на номинальное напряжение до 110 кВ, а также подвесных изоляторов стержневого типа на номинальное напряжение 110 кВ, следует определять по табл. 1.9.22 в зависимости от отношения длины пути утечки изолятора или изоляционной конструкции  к длине их изоляционной части .

1.9.49. Коэффициенты использования  одноцепных гирлянд и одиночных опорных колонок, составленных из однотипных изоляторов, следует принимать равными 1,0.

1.9.50. Коэффициенты использования  составных конструкций с параллельными ветвями (без перемычек), составленных из однотипных элементов (двухцепных и многоцепных поддерживающих и натяжных гирлянд, двух- и многостоечных колонок), следует определять по табл. 1.9.23.

1.9.51. Коэффициенты использования  Λ-образных и V-образных гирлянд с одноцепными ветвями следует принимать равными 1,0.

1.9.52. Коэффициенты использования  составных конструкций с последовательно-параллельными ветвями, составленными из изоляторов одного типа (гирлянд типа Y или Λ, опорных колонок с различным числом параллельных ветвей по высоте, а также подстанционных аппаратов с растяжками), следует принимать равными 1,1.

1.9.53. Коэффициенты использования  одноцепных гирлянд и одиночных опорных колонок, составленных из разнотипных изоляторов с коэффициентами использования  и , должны определяться по формуле:

где  и  — длина пути утечки участков конструкции из изоляторов соответствующего типа. Аналогичным образом должна определяться величина  для конструкций указанного вида при числе разных типов изоляторов, большем двух.

1.9.54. Конфигурация подвесных изоляторов для районов с различными видами загрязнений должна выбираться по табл. 1.9.24.

Примечание.  — диаметр тарельчатого изолятора, см;  — высота изоляционной части стержневого изолятора, см;  — длина пути утечки, см.

Г