ВЭ/ДО/Пороховые погреба
ПОРОХОВЫЕ ПОГРЕБА, безопасныя отъ бомбъ помѣщенія для храненія взрывч. вещ-въ и боев. припасовъ въ кр-стяхъ, располагаются на промежуткахъ между фортами въ зонѣ артил. б-рей, чаще всего въ 2 линіи и, кромѣ того, вблизи центра кр-сти — въ мѣстѣ, наиболѣе обезпеч-мъ отъ бомбардированія. П. погреба д. удовлетворять слѣд. условіямъ: 1) емкостью, опредѣляемой особыми треб-ніями безопас-ти при храненіи соврем. взрывч. вещ-въ; 2) укрыт. расположеніемъ и 3) давать возм-сть производить на мѣстѣ необходимыя лаборатор. работы. П. п-ба, питающіе орудія постоян. вооруженія промежутковъ, называются промежуточными, устраиваются въ числѣ 2—3 на промежутокъ и хранятъ 4-сут. запасъ снарядовъ; ближе къ внутр. краю артил. позиціи устраиваются питательные П. п-ба 1-ой линіи съ 2-сут. запасомъ, а примѣрно на половинѣ разстоянія между линіей фортовъ и центромъ кр-сти располагаются такіе же п-ба 2-ой линіи съ 3-сут. запасомъ. Обѣ линіи этихъ П. п-бовъ назначаются для храненія снарядовъ для орудій резервовъ, выставляемыхъ на этомъ промежутки Весь остальной боев. комплектъ снарядовъ хранится въ центр-хъ П. п-бахъ, располагаемыхъ ближе къ центру кр-сти. Питаніе расходныхъ батар. погребковъ ведется изъ П. п-бовъ 2-ой линіи и центральныхъ, минуя перволинейные; послѣдними же пользуются лишь тогда, когда нарушена связь между б-реями и 2-ой линіей п-бовъ. По "инструкціи для храненія боев. припасовъ въ питат-хъ П. п-бахъ не полагается хранить болѣе 10 т. пд. дымнаго и 5 т. пд. бездым. пороха, чѣмъ и опредѣляется число погребовъ въ зав-сти отъ числа орудій. Для храненія зарядовъ, снаряж-хъ или неснаряж-хъ снарядовъ и мелкихъ боев. принадлеж-тей въ П. п-бахъ устраиваются отдѣл. помѣщенія, раздѣленныя сплошными камен. стѣнами. Входъ въ П. п-ба прикрывается колѣнчат. сквозникомъ, а передъ каждымъ снаряднымъ и заряднымъ отд-ніями устраиваются сѣни (см. черт.). Полы П. п-бовъ — асфальтовые, наружн. двери двойныя, броневыя и рѣшетчатыя, внутреннія — деревянныя; ставни оконъ — броневыя; отъ уровня двора погреба до окна д. б. не менѣе 10 фт. Освѣтит. приборы и продукты горѣнія ихъ тщательно отдѣляются отъ внутр-сти погреба; вокругъ всѣхъ помѣщеній п-ба устраивается вентиляціон. г-рея. Снаряды въ П. п-ба укладываются на дерев. рамахъ по бельг. способу (см. это), при чемъ на 1 кв. сж. пола при высотѣ 9 фт. помѣщается 250 сн. 6-дм. калибра. Заряды помѣщаются въ ящикахъ герметич. укупорки на стелажахъ. Устр-во стелажей соображаютъ такъ, чтобы на 1 кв. сж. пола помѣщалось 80 пд. пороха или 500 готов. зарядовъ. (Н. Буйницкій, Ф. Голенкинъ и В. Яковлевъ, Современное состояніе форт-ціи, Спб., 1913; А. Аренсъ, Порох. погреба, Спб., 1909).