ВЭ/ДО/Отопление воинских зданий
ОТОПЛЕНІЕ ВОИНСКИХЪ ЗДАНІЙ. Для поддержанія достаточной темп-ры помѣщеній всѣ воинск. зданія снабжаются нагрѣват. приборами: мѣстными или комнатными печами съ непосред-нымъ сжиганіемъ въ нихъ топлива и центральными, когда полученіе теплоты производится сразу для нѣск. помѣщеній внѣ ихъ, чаще въ подвальн. этажѣ. Къ послѣднимъ относится воздушное (съ проведеніемъ горяч. воздуха), паровое (паромъ) и водяное (съ горячей водой въ 80—90° С). Иногда пользуются теплотой, к-рая выдѣляется при прохожденіи электрич. тока, но этотъ способъ самый дорогой и практич. значенія не имѣетъ; нерѣдко прибѣгаютъ къ тѣмъ же лампамъ, к-рыя служатъ для освѣщенія, или ставятъ спец. керосинов. печи (тоже съ лампами), но онѣ выдѣляютъ довольно много углекислоты, вредной для дыханія, и при самой незнач. неисправности — дурнопахнущіе газы вслѣдствіе неполнаго сгоранія керосина.  Впрочемъ, въ видѣ временной мѣры эти печи м. быть допущены. Ко всякому О. предъявляются слѣд. требованія: дешевизна устр-ва и эксплоатаціи, безопас-ть въ пожарн. отношеніи, гигіеничность, равномѣрность дѣйствія и удобство регулировки, а также простота устр-ва. Для складовъ взрывч. вещ-въ имѣются спец. требованія темп-ры пов-сти нагрѣват. приборовъ (часто не болѣе 50°С). Водяное О. имѣетъ всѣ преимущ-ва передъ комнатн. печами, но обходится около 1,5—2 раза дороже и требуетъ обязат. устр-ва вентиляціи, так как подогрѣваніе приборами одного и того же воздуха (до 70°) ведетъ къ присушиванію, измельченію и даже разложенію комнатн. пыли, что вызываетъ раздраженіе слизист. оболочекъ и производитъ впечатлѣніе сухости. Паровое отопленіе дешевле, но еще хуже въ послѣдн. отношеніи. Комнатн. печи представляютъ вообще кирпичный массивъ (фиг. 1) съ расширенной камерой или топливникомъ внизу, гдѣ сожигается топливо, и дымовыми каналами или оборотами, к-рые располагаются или какъ показано на чертежѣ — парал-но (однооборотныя печи) или послѣдов-но, одинъ за другимъ (многооборотныя печи). Они назначаются для поглощенія тепла изъ продуктовъ горѣнія и, понятно, оказываютъ больш. вліяніе на экономичность печи. Для казармъ удобнѣе всего круглыя печи, 1—1,74 арш. діаметромъ, одѣтыя гладкимъ или гофрированнымъ желѣзомъ.  Во всякомъ случаѣ не слѣдуетъ дѣлать слишкомъ толст. стѣнокъ, чтобы не задерживать выдѣленія печью тепла. Въ паровомъ и водян. котлѣ продолжит-сть топки гораздо дольше, и періоды догоранія имѣютъ гораздо меньшее значеніе; поэтому степень утилизаціи тепла въ первыхъ легко доходитъ до ⅔ отъ всего колич-ва тепла въ топливѣ, а при печахъ рѣдко болѣе ½, что и принято при опредѣленіи отпусковъ топлива въ но-вомъ положеніи. Идея водян. О. состоитъ въ слѣд. Система состоитъ (фиг. 2) изъ водян. котла K, трубъ и нагрѣват. прибора N и расширит. сосуда C, принимающаго въ себя избытокъ воды при расширеніи ея. Нагрѣтая въ котлѣ до 80—85° С вода, охлаждаясь въ приборѣ до 60—75°, подъ вліяніемъ тяжести опускается внизъ и попадаетъ снова въ котелъ, такъ что, несмотря на потерю тепла, нагрѣват. приборъ остается все время горячимъ. Однако, подобная естеств. циркуляція оказывается настолько незнач-ной (0,2—0,5 фт. въ сек.), что районъ дѣйствія системы изъ одного котла рѣдко превосходитъ 40—50 сж. Впуская особой трубкой Д въ магистраль ав, напр., воздухъ можно облегчить столбъ воды bg и усилить циркуляцію въ 2—4 раза. Такія системы наз. водяными съ усилен. циркуляціей. Можно также поставить гдѣ-нибудь на линіи (удобнѣе всего на обратн. трубѣ pn 1) насосъ и нагнетать воду со скоростью, доходящей до 3—6 фт. Получается система съ нагнетаніемъ, районъ дѣйствія к-рой расширяется и доводится теперь до 1 версты и даже болѣе. При паровомъ О. паръ вырабатывается въ такомъ же котлѣ К и по трубамъ направляется въ приборъ, гдѣ конденсируется въ воду, к-рая обратн. трубами возвращается снова въ котелъ. Эта система имѣетъ тоже оч. больш. районъ дѣйствія, но трудно поддается регулированію и имѣетъ оч. высокую темп-ру пов-стей. Если печи или приборы центральныхъ О-ній помѣщаются въ вентиляц. камерахъ для согрѣванія воздуха, то онѣ называются калориферами. Въ казармахъ почти исключ-но ставятся комнатныя печи вслѣдствіе простоты и дешевизны своей. Въ мастерскихъ, госпиталяхъ, учебн. зав-ніяхъ и т. п. воинск. зданіяхъ часто устанавливается центральное О., к-рое знач-но дороже въ устр-вѣ, но дешевле въ эксплоатаціи. Имѣются также примѣры использ-нія для нагрѣванія воды мятаго пара отъ машинъ освѣщенія съ нагнетаніемъ этой воды въ системы. Отпускъ топлива по стар. положенію производился на каждую печь и мѣсяцъ отопочнаго періода въ частяхъ трехполѣнной (36 верш.) саж. сосновыхъ (пополамъ съ еловыми) дровъ, при чемъ вся Европ. Россія б. раздѣлена на 3 полосы по продолжит-сти означеннаго періода. Сѣни и лѣстницы не полагалось отапливать. Согласно проекту нов. положенія, одобреннаго воен. совѣтомъ въ 1911 г., отпускъ топлива опредѣляется числомъ печей (нормальн. размѣра), характеромъ помѣщеній и климатомъ мѣстности, значеніе к-раго выражается такъ назыв. модулемъ, состоящимъ изъ произведенія числа отопочныхъ дней на среднюю темп-ру его, полученныхъ изъ данныхъ главн. физич. обсерв-ріи, при чемъ за начало и конецъ отопочнаго періода принимаютъ тѣ дни (пріуроченные къ 1 и 15 числу), въ к-рые средняя суточн. темп-pa выходитъ за предѣлы +4½°С. Для лазарен. помѣщеній одиночн. періоды увеличены на ½-мѣс. Вся Россія раздѣлена для упрощенія на 16 полосъ съ тѣмъ, чтобы, отпуски для полосъ отличались не болѣе 7—11 %, при чемъ отпуски исчислены по высшимъ въ каждой полосѣ модулямъ въ частяхъ однополѣнной (9 верш.) саж. норм. годовалыхъ дровъ (съ влажностью около 20 % и вѣсомъ около 50 пд.). Т. обр., въ 1-й полосѣ (Якутскъ, Олекминскъ) на печь при 14° R приходится 8 сж. 1 арш. 14 верш., а въ 16-ой (Красноводскъ, Баку, Батумъ) — 1 сж. Для помѣщеній съ другой внутр. темп-рой отпусти исчислены пропорц-но разности темп-ръ. Для перехода къ друг. сортамъ дровъ и минеральн. топливу исчислены переходные эквиваленты примѣнит-но къ нагрѣват. способ-ти топлива. Отпуски для нагрѣванія бань б. исчислены на основаніи существующихъ типовъ казарм. упр-нія. Остал. отпуски на варку пищи, хлѣбопеченіе и кухни опредѣлены на основаніи спец-но произведенныхъ опытовъ; также на основаніи опытныхъ данныхъ, подтвержденныхъ расчетами, рѣшено исчислять отпуска для каждаго центр. О. и печей особой конструкціи. Литер. указанія относ-но устр-ва печей и центр-хъ О. можно найти въ курсахъ по О. и вент-ціи, a болѣе соврем. данныя относ-но печей у В. Пересвѣтъ-Солтана, Проектированіе комнатныхъ печей, Спб., 1911.