ВЭ/ВТ/Отопление воинских зданий
ОТОПЛЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗДАНИЙ. Для поддержания достаточной темп-ры помещений все воинск. здания снабжаются нагреват. приборами: местными или комнатными печами с непосред-ным сжиганием в них топлива и центральными, когда получение теплоты производится сразу для неск. помещений вне их, чаще в подвальн. этаже. К последним относится воздушное (с проведением горяч. воздуха), паровое (паром) и водяное (с горячей водой в 80—90° С). Иногда пользуются теплотой, к-рая выделяется при прохождении электрич. тока, но этот способ самый дорогой и практич. значения не имеет; нередко прибегают к тем же лампам, к-рые служат для освещения, или ставят спец. керосинов. печи (тоже с лампами), но они выделяют довольно много углекислоты, вредной для дыхания, и при самой незнач. неисправности — дурнопахнущие газы вследствие неполного сгорания керосина.  Впрочем, в виде временной меры эти печи м. быть допущены. Ко всякому О. предъявляются след. требования: дешевизна устр-ва и эксплуатации, безопас-ть в пожарн. отношении, гигиеничность, равномерность действия и удобство регулировки, а также простота устр-ва. Для складов взрывч. вещ-в имеются спец. требования темп-ры пов-сти нагреват. приборов (часто не более 50°С). Водяное О. имеет все преимущ-ва перед комнатн. печами, но обходится около 1,5—2 раза дороже и требует обязат. устр-ва вентиляции, так как подогревание приборами одного и того же воздуха (до 70°) ведет к присушиванию, измельчению и даже разложению комнатн. пыли, что вызывает раздражение слизист. оболочек и производит впечатление сухости. Паровое отопление дешевле, но еще хуже в последн. отношении. Комнатн. печи представляют вообще кирпичный массив (фиг. 1) с расширенной камерой или топливником внизу, где сожигается топливо, и дымовыми каналами или оборотами, к-рые располагаются или как показано на чертеже — парал-но (однооборотные печи) или последов-но, один за другим (многооборотные печи). Они назначаются для поглощения тепла из продуктов горения и, понятно, оказывают больш. влияние на экономичность печи. Для казарм удобнее всего круглые печи, 1—1,74 арш. диаметром, одетые гладким или гофрированным железом. Во всяком случае не следует делать слишком толст. стенок, чтобы не задерживать выделения печью тепла. В паровом и водян. котле продолжит-сть топки гораздо дольше, и периоды догорания имеют гораздо меньшее значение; поэтому степень утилизации тепла в первых легко доходит до ⅔ от всего колич-ва тепла в топливе, а при печах редко более ½, что и принято при определении отпусков топлива в но-вом положении.  Идея водян. О. состоит в след. Система состоит (фиг. 2) из водян. котла K, труб и нагреват. прибора N и расширит. сосуда C, принимающего в себя избыток воды при расширении её. Нагретая в котле до 80—85° С вода, охлаждаясь в приборе до 60—75°, под влиянием тяжести опускается вниз и попадает снова в котел, так что, несмотря на потерю тепла, нагреват. прибор остается всё время горячим. Однако, подобная естеств. циркуляция оказывается настолько незнач-ной (0,2—0,5 фт. в сек.), что район действия системы из одного котла редко превосходит 40—50 сж. Впуская особой трубкой Д в магистраль ав, напр., воздух можно облегчить столб воды bg и усилить циркуляцию в 2—4 раза. Такие системы наз. водяными с усилен. циркуляцией. Можно также поставить где-нибудь на линии (удобнее всего на обратн. трубе pn 1) насос и нагнетать воду со скоростью, доходящей до 3—6 фт. Получается система с нагнетанием, район действия к-рой расширяется и доводится теперь до 1 версты и даже более. При паровом О. пар вырабатывается в таком же котле К и по трубам направляется в прибор, где конденсируется в воду, к-рая обратн. трубами возвращается снова в котел. Эта система имеет тоже оч. больш. район действия, но трудно поддается регулированию и имеет оч. высокую темп-ру пов-стей. Если печи или приборы центральных О-ний помещаются в вентиляц. камерах для согревания воздуха, то они называются калориферами. В казармах почти исключ-но ставятся комнатные печи вследствие простоты и дешевизны своей. В мастерских, госпиталях, учебн. зав-ниях и т. п. воинск. зданиях часто устанавливается центральное О., к-рое знач-но дороже в устр-ве, но дешевле в эксплуатации. Имеются также примеры использ-ния для нагревания воды мятого пара от машин освещения с нагнетанием этой воды в системы. Отпуск топлива по стар. положению производился на каждую печь и месяц отопочного периода в частях трехполенной (36 верш.) саж. сосновых (пополам с еловыми) дров, при чём вся Европ. Россия б. разделена на 3 полосы по продолжит-сти означенного периода. Сени и лестницы не полагалось отапливать. Согласно проекту нов. положения, одобренного воен. советом в 1911 г., отпуск топлива определяется числом печей (нормальн. размера), характером помещений и климатом местности, значение к-раго выражается так назыв. модулем, состоящим из произведения числа отопочных дней на среднюю темп-ру его, полученных из данных главн. физич. обсерв-рии, при чём за начало и конец отопочного периода принимают те дни (приуроченные к 1 и 15 числу), в к-рые средняя суточн. темп-pa выходит за пределы +4½°С. Для лазарен. помещений одиночн. периоды увеличены на ½-мес. Вся Россия разделена для упрощения на 16 полос с тем, чтобы, отпуски для полос отличались не более 7—11 %, при чём отпуски исчислены по высшим в каждой полосе модулям в частях однополенной (9 верш.) саж. норм. годовалых дров (с влажностью около 20 % и весом около 50 пд.). Т. обр., в 1-й полосе (Якутск, Олекминск) на печь при 14° R приходится 8 сж. 1 арш. 14 верш., а в 16-ой (Красноводск, Баку, Батум) — 1 сж. Для помещений с другой внутр. темп-рой отпусти исчислены пропорц-но разности темп-р. Для перехода к друг. сортам дров и минеральн. топливу исчислены переходные эквиваленты применит-но к нагреват. способ-ти топлива. Отпуски для нагревания бань б. исчислены на основании существующих типов казарм. упр-ния. Остал. отпуски на варку пищи, хлебопечение и кухни определены на основании спец-но произведенных опытов; также на основании опытных данных, подтвержденных расчетами, решено исчислять отпуска для каждого центр. О. и печей особой конструкции. Литер. указания относ-но устр-ва печей и центр-х О. можно найти в курсах по О. и вент-ции, a более соврем. данные относ-но печей у В. Пересвет-Солтана, Проектирование комнатных печей, Спб., 1911.