ЭСБЕ/Газопроводное мастерство
Газопроводное мастерство — Это отдел слесарного мастерства, имеющий предметом сборку домашних газопроводов из готовых частей, изготовляемых на фабриках. Главным материалом для Г. служат железные трубы, от 1/4 дюйм. до 4 дюйм. внутреннего диаметра, прокатанные без спайки и поступающие в продажу с винтовою резьбою на обоих концах и гайкою в виде цилиндрической муфты, навинченною на один из них. Эта муфта служит для соединения одной трубы с другою, если нужно прямо удлинить ее; для поворота на прямой угол ввинчивают обе трубы в "угольник"; для ответвлений употребляют "тройники" и "крестовины"; чтобы закрыть свободный конец трубы или муфты, навинчивают "колпачок" или ввинчивают "ниппель". Трубы тонкие, из хорошего железа можно не слишком круто сгибать и на холоду, но при больших диаметрах надо делать это при краснокалильном жару и очень осторожно, чтобы трубка не сплющивалась и не дала трещины. Работа газопроводчика сводится к разрезыванию трубок, нарезыванию винтов на конце и свинчиванию; сгибание трубок стараются заменить ввинчиванием соответственных готовых колен. К этому присоединяется пробивание стен для пропуска труб и приколачивание их крючками. Для горизонтального укрепления трубок во время работы употребляют особые тиски в виде вертикальной рамки с двумя стальными плашками с зубчатыми вырезками, сжимаемыми винтами. Разрезывают трубы особым инструментом, где острое, крепко закаленное стальное колесо катится по окружности предполагаемого разреза, а особый винт постепенно все более и более надавливает на ось этого колеса. Для нарезывания винтов пользуются "клупкою" (см. Винторезные инструменты), а для свинчивания захватывают трубы особыми разной величины клещами: одна губа у них согнута крючком, а другая имеет вид тупого острия; при нажиме острие это врезывается в поверхность трубки и прижимает ее к крючку тем сильнее, чем крепче руки сжимают длинные ветви клещей. Чтобы получить непроницаемое для газа соединение, до свинчивания намазывают винт и гайку смесью сурика или свинцовых белил и вареного масла. Эта замазка с течением времени так затвердевает, что соединение бывает трудно развинтить. Точно так же навинчивают и медные горелки и краны. Когда газопровод собран, его надо для пробы соединить с манометром и накачать воздух до давления в несколько сантиметров водяного столба, потому что газ из городского газопровода получается только под давлением от 1 до 3 см. Краны продажных горелок бывают очень плохи и держат только благодаря смазке; поэтому можно требовать полной герметичности от газопровода, только пока вместо горелок еще навинчены колпачки, а при закрытых кранах горелок давление при пробах обыкновенно падает до нуля в течение нескольких минут, а при старых газопроводах — даже в несколько секунд, и все-таки потеря газа бывает еще невелика. Ремонтные работы по газопроводам нехитры. Горелки довольно скоро засоряются; у аргантовых, с дырочками, эти последние надо прочищать иголкою, а простые так дешевы, что их просто заменяют новыми, когда они начинают плохо гореть. Зимою у нас часто газопроводы замерзают. Это случается вследствие осаждения на внутренних холодных стенках трубы инея, образующегося из паров воды, всегда содержащихся в газе. От засорения просвета трубы инеем приток газа постепенно уменьшается и горелки едва могут гореть. В такую трубу наливают немного крепкого спирта, иней растворяется, и проход для газа на некоторое время восстановляется. Скопление воды в почти горизонтальной части трубы сказывается иначе: пламя газа начинает все чаще и чаще уменьшаться и опять возрастать. При хорошем устройстве делают особые "отливы" в тех частях труб, где охлаждение большое, чтобы удобно удалять эту воду.

Обонянием легко заметить течь газа, но самое место, где он выходит, узнают обыкновенно, поднося горящую спичку к самой трубе. Если газ еще не скопился в достаточном количестве вокруг — этот способ безопасен, потому что погасить пламя на трещине трубы в таком случае нетрудно; но когда газа уже много вытекло в комнату, может произойти взрыв. Иногда можно найти место течи и без зажигания, намазывая на подозрительные места густую мыльную воду; выходящий газ будет вздувать пузыри. Газомеритель тоже требует ухода. Чем больше в нем воды, тем меньше остается места для газа, проходящего при каждом обороте его колеса. Поэтому в интересах потребителя дать стечь всему излишку воды через боковую пробку, для этой цели предназначенную.

Когда же вследствие испарения в проходящий газ уровень воды понизится ниже установленной нормы, особый поплавок закрывает дальнейший приток газа, в ограждение интересов газового общества. Когда газомеритель испортился вследствие окисления и засорения от продолжительной работы, величина пламени всех горелок начинает одновременно периодически колебаться, и период этот совпадает с временем одного оборота барабана газомерителя. Починка газомерителей и проверка их производится только газовым обществом.

.

ЭСБЕ:Физика
ЭСБЕ:Техника