ЭСБЕ/Электрический вентилятор
Электрический вентилятор — представляет соединение обыкновенного крыльчатого вентилятора (см. Вентилятор) с электродвигателем (см. Электродвигатель). Являясь комбинированным механизмом, Э. вентилятор различными фирмами и заводами, занимающимися изготовлением их, конструируются самых разнообразных типов в зависимости от места, способов его установки и рода исполняемой работы. Небольшие модели Э. вентиляторов обычно представляют из себя компактные электромоторы «закрытого» типа, на особой колонке и на оси которых укреплены крылья (фиг. 1).

Такие типы Э. вентиляторов устанавливаются в помещениях на осветительной сети, расходуют мало энергии и представляют приборы, выкачивающие из помещений испорченный воздух через каналы в стенах или же в заделанное для этого место стекла в оконной раме. На фиг. 1 табл. показана его установка с пусковым приспособлением для мотора и скальчатой пластинчатой заслонкой для отверстия. Подобный же тип Э. вентиляторов представляет фиг. 2 табл., где изображен прибор, устанавливаемый в приспособленное отверстие в стене помещения или окна.

Эти типы до 1/6 лош. силы мощности могут выкачивать при свободном выходе воздуха в минуту до 40 куб. м. Такие вентиляторы делают в минуту до 1500 оборотов и при работе несколько шумят. Более сильные типы Э. вентиляторов конструируются несколько иначе; они представляют массивные рамы с надежным закреплением мотора и оси крыльев, также надежно укрепленных. Фиг. 3 представляет Э. вентилятор системы крыльев Блекмэна с мотором Лунделя. Рама приспособлена для заделки в стену или установки в круглой трубе. Мощность этих вентиляторов самая разнообразная. Смотря по сопротивлению, которое представляют каналы для движения воздуха, давление, которое должен создавать вентилятор, будет различно. Если давление не превышает 15 мм водяного столба, то применяются вентиляторы низкого давления; при давлениях до 40 мм водяного столба — вентиляторы среднего давления. Разница в этих типах лишь в скоростях, сообщаемых воздуху. Обычно для установок в отдельных помещениях зданий употребляют вентиляторы низкого давления, для работы же в центральных системах зданий, для горнов заводов и проч. применяют Э. вентиляторы среднего давления. В заводской практике употребляют часто весьма больших размеров Э. эксгаусторы (см.) центробежной системы с электродвигателем; они применяются как вентиляторы для удаления пыли, частиц обработки, напр., дерева в мастерских, фабриках, заводах, мельницах и проч. В последнее время эксгаусторы получают применение на установках «дымососов» у паровых котлов, заменяя высокие и дорогостоящие дымовые заводские трубы. На фиг. 4 представлен такой вентилятор Стюртеванта типа «Монограмма», c горизонтальным нагнетанием внизу и с непосредственно соединенным электродвигателем закрытого типа. В последнее время среди различных Э. вентиляторов появились особые типы их, предназначаемые для производства ветра, струи воздуха внутри помещения. Роль таких приборов — дать ощущение прохлады ветра. На фиг. 5 и 6 изображены подобные Э. вентиляторы. Число оборотов таких потолочных вентиляторов обыкновенно небольшое (до 100 в минуту). Регулировка хода и вообще управление Э. вентилятором совершенно такое же, как и управление вообще электромоторами. В зависимости от характера Э. тока моторы Э. вентилятора строятся как для постоянного тока, так и для переменного: простого и трехфазного. Щетки моторов Э. вентиляторов при постоянном токе требуют особого внимания, равно как и смазка оси вентилятора. Э. вентиляторы, устанавливаемые часто вдали от мест управления ими, требуют надежного и постоянного надзора. Появление шума при работе Э. вентиляторов требует тщательного рассмотрения причин его и устранения. Э. вентиляторы с большим числом оборотов при вращении часто кажутся неподвижными, и они должны ограждаться сетками во избежание втягивания случайно находящихся вблизи легких предметов: одежды людей, напр., или неосмотрительного до них прикосновения.

ЭСБЕ:Электротехника