ЭСБЕ/Электрическая вентиляция
Электрическая вентиляция — представляет применение Э. вентиляторов для различных целей искусственного механического обмена воздуха помещений жилых зданий, заводов, фабрик, мастерских, кают, пароходов, кочегарок или котельных отделений судов и проч. Э. вентиляция устраивается или для некоторых отдельных помещений с независимым от других, самостоятельным управлением для каждого из них, или она устраивается как система центральная, обнимающая целое здание или группу таковых с центральным обслуживанием помещений и регулированием действия всей системы. О различных системах вентиляции — см. Вентиляция зданий. Э. вентиляция возможна при наличности оборудования зданий или помещений Э. энергией, причем если в зданиях имеется осветительная сеть, то на ней могут быть установлены, т. е. могут наравне с лампами накаливания питаться от одних магистралей, лишь весьма небольшие электровентиляторы (до ¼ лош. силы), в противном случае для электровентиляторов предпочтительно иметь в зданиях независимую (от освещения) сеть (моторную). В зависимости от характера помещения, различных производств в заводско-фабричном деле или иных специальных условий Э. вентиляция может быть устраиваема или как вентиляция полная, т. е. обслуживать помещения, извлекая испорченный воздух и доставляя вместо него чистый, или же отдельно — только вытяжная или только нагнетательная. Э. вентиляция также может быть смешанного или комбинированного характера, т. е. когда она действует совместно с другим способом вентилирования помещений или служит вспомогательной частью другим системам. Э. вентиляция, имея в основе своего действия — электродвигатели, чрезвычайно удобна в смысле управления ею и регулирования, поэтому и действие Э. вентиляции может быть устроено или постоянным, меняющимся лишь в небольших пределах, или же периодическим и кратковременным. В последнем случае самые приборы — электровентиляторы — могут быть не постоянные приборы, а переносные, приносимые в помещение, когда нужно, и затем снимаемые. Подобное приспособление весьма полезно, напр., в отдельных комнатах и небольших палатах больниц и клиник, где для уборки комнат располагают малым количеством времени и где обмен воздуха должен быть быстрым и надежным. Э. вентиляция сообразно с вышеизложенным разделяется на: 1) Э. вентиляцию как центральную систему, 2) Э. вентиляцию смешанного характера, или комбинированную, и на 3) специальные приемы Э. вентиляции.

Центральная система Э. вентиляции — представляет вообще устройства в зданиях, обслуживающих их в смысле рационального обмена воздуха отдельных помещений, сообразно назначению каждого помещения особо. Расчеты воздухообмена остаются независимыми от рода и способа, который может применяться для этой цели. Пользуясь Э. вентиляторами, свежий наружный воздух подается через обычные камеры «притока» воздуха, подогревается в них, фильтруется и увлажняется (если то нужно), а затем нагнетается по распределительным каналам «чистого воздуха» в различные помещения здания. На фигуре показан план большого воздухоприемного канала при установке электрическ. вентилятора. А — воздухоприемное отверстие, Г — нагнетательный вентилятор, Э. М — электромотор, приводящий вентилятор в движение, О — воздухоприводный канал, ведущий воздух в калорифер, Р — регуляторный клапан, Н — камера калорифера; камерные двери И, И служат для входа в канал с целью очистки его от пыли, осмотра и смазки вентилятора.

Изгиб воздухоприводного канала сделан для того, чтобы части, служащие для приведения вентилятора в движение, поместить вне воздухоприводного канала, пропустив ось вентилятора через стенку канала. Некоторое удлинение пути движения воздуха, получающееся вследствие этого изгиба, а также потеря напора вследствие нескольких лишних поворотов не имеют большого значения при наличности механического побуждения, но и в таком случае следует по возможности скруглять все повороты, дабы уменьшить потерю напора от трения. При размещении воздухоприемных каналов следует наблюдать, чтобы заборное отверстие их, иначе называемое воздухоприемным отверстием, было удалено от источников порчи воздуха и по возможности приподнято над землею, чтобы получать из верхних слоев его, менее загрязненных испарениями и пылью. Расположение этих отверстий на улицу также не может быть рекомендовано, так как уличный воздух всегда содержит в себе много пыли. Лучше всего устраивать такие отверстия со стороны сада или со стороны чистого двора, вдали от помойных и мусорных ям, конюшен и т. п. источников порчи воздуха. В воздухоприемных отверстиях в городских домах обычно устанавливаются бумазейные фильтры, назначение коих состоит в том, чтобы задерживать на своей поверхности пыль и вообще механически захваченные воздухом частицы атмосферы городов: сажу, песчинки, волос, сухие экскременты животных и пр., и пр. Такие фильтры должны время от времени очищаться, и вообще «воздухоприемник» требует постоянного, тщательного надзора лица, заведующего системой вентиляции и отопления здания. Каналы распределения впуска свежего воздуха располагаются в стенах здания и при современных сооружениях снабжаются обычно целым рядом удободоступных дверец для возможности надежной их очистки. Рационально части каналов снабжать стеклянными рамами, дающими свет в каналы. Эти световые рамы или дверцы надлежит располагать против окон здания, для получения прямого света. Приточные отверстия в помещениях для подачи через них свежего воздуха могут быть самого разнообразного типа: жалюзийные дверцы, сетчатые трубы и пр. Вытяжная система при Э. вентиляции ничем не отличается от нагнетательной; по типу камеры чистого забираемого воздуха на чердаке устраивается вытяжная шахта, куда подводят ряд вытяжных каналов, и из нее особым вентилятором с электромотором удаляется в атмосферу испорченный воздух помещений. В очень больших общественных зданиях как подачу воздуха, так и его вытяжку устраивают, применяя не один нагнетательный и не один вытяжной вентилятор, а разделяют здание на группы помещений, обслуживаемых отдельными системами. Так, в театрах иногда группируют: 1) помещения артистов, их уборные, фойе и пр., 2) помещения для публики: коридоры, фойе, буфет и пр., и 3) зрительный зал — отдельно. Смешанная, или комбинированная, система Э. вентиляции заключается в том, что при устройстве обычной центральной системы вентиляции «побудительной тягой», в которой подача чистого воздуха совершается иногда паровой машиной или газомоторным приводом, для усиления обмена воздуха в особых случаях, когда это требуется, устанавливают дополнительные электровентиляторы. Эти последние могут быть также или «магистральные», т. е. в устье системы или частей ее, или же могут быть расположены как дополнители для специальных помещений вместо устройств, которые вызвали бы в общей системе нежелательно громоздкие ее усложнения. К таким случаям можно, напр., отнести большие учебные или лечебные заведения, в которых лаборатории относятся к этой категории помещений; кухни больших заведений и общежитий являются такими же помещениями. Курительные комнаты общественных собраний и театров также относятся к этого рода помещениям. При этого рода устройствах дополнительные Э. вентиляторы в большинстве случаев являются как приборы, удаляющие дурной или вредный воздух, выдувая его из помещения. Что же касается замещения этого воздуха, то обычно таковой поступает из соседних смежных помещений, как то, напр., происходит при топках каминов, и в редких случаях одновременно с вытяжкой испорченного воздуха устраивают и специальный усиленный приток его, что необходимо признать рациональным. Простота, удобство и легкость, с которыми можно достаточно произвольно варьировать скорости движения Э. моторов вентиляторов, требует особенно внимательного к ним отношения и ухода. Переходить при работах электровентиляторов к движению воздуха в помещениях за пределы установленных, безопасных и не беспокоящих людей движением струй воздуха скоростей нельзя. Поэтому при установках электровентиляторов надлежит на это обстоятельство обращать особое внимание. Обычно решают этот вопрос установкой или вентиляторов большого диаметра с малым числом оборотов, или же малых вентиляторов, но с большим числом оборотов крыльев. При этом, однако, возникает весьма серьезный вопрос при работе электровентиляторов — это в большинстве случаев даваемый ими при работе весьма неприятный шум или гул. Шум при работе Э. вентиляторов может быть или от неудачного расположения крыльев вентилятора (их угла наклона), или от самого двигателя: его щеток или числа оборотов, или от передачи, т. е. соединения Э. мотора и вентилятора. Как на неудачное приспособление надо указать на зубчатую передачу, которую надо избегать в таких устройствах. В тех случаях, когда вытяжные вентиляторы устанавливаются на чердаках, в устье системы, шум от работы крыльев, мотора или передачи весьма заметен в верхнем этаже зданий и в других помещениях, куда он легко достигает по каналам в стенах. Необходимы рациональные меры к уничтожению этого шума, которые сводятся как к выбору системы крыльев вентилятора, числу оборотов его и мотора, типа передачи, так и к правильной постановке последнего на фундаменте. Последнее требует особой заботы, так как непосредственное крепление болтов в кирпичные стены сильно способствует передаче шума. В этих случаях, напр., целесообразными мерами является прокладка под рамой мотора «фундаментного толя» в 1 см толщины, плит прессованной пробочной массы и заливки болтов серой, а не цементом. К этим же мерам необходимо отнести устройство глухих чехлов на моторе, кожаные шестерни, если есть передача, ровную склейку ремня и проч. При расположении Э. моторов на чердаках надлежит заботиться о предохранении их от капели с внутренней поверхности кровли, наносов, заносимого снега и в отношении пожарной безопасности весьма целесообразно устраивать вообще помещение, где ставится электромотор, из несгораемого материала, напр. бетона, железобетона, кирпича и проч. Пусковые приспособления для электровентиляторов могут располагаться или непосредственно вблизи оных, или же в произвольно удаленном месте. При устройстве специальных наблюдательных комнат за системой вентиляции и отопления управление пуском и скоростями хода моторов производится из этих комнат, в которые от моторов подводится необходимое число проводов.

Специальные приемы Э. вентиляции. Кроме описанных систем Э. вентиляции, в которых роль Э. вентиляторов выяснена, остается обширное в настоящее время применение Э. вентиляторов как отдельных самостоятельных приборов, служащих для целей вентиляции отдельных комнат, помещений и различных мест в жилых зданиях, частных и общественных, а также в разнообразных промышленных заведениях и для различных целей. Отдельно устанавливаемые Э. вентиляторы получают весьма большое распространение. Различные фирмы вырабатывают самые разнообразные типы этих приборов различных величин и продуктивности и приспособленных и к постановке в круглой вытяжной трубе, и на кронштейне перед отверстием канала, и проч. Наконец, в настоящее время изготовляются модели Э. вентиляторов-вееров, значение коих сводится лишь к тому, чтобы в помещениях очень жарких создать струю воздуха, более или менее сильную, которая, будучи направлена на человека, дает ему приятную прохладу и освежение. Последние типы таких приборов снабжены еще дополнительным приспособлением — пульверизатором для какой-либо озонирующей жидкости или духов. Значение только что приведенных приборов имеет место в театрах, для артистов, танцевальных залах и проч., и «вентиляторы» эти отнюдь ничего не вентилируют, а наоборот, создавая «ветер» в помещениях, поддерживают пыльный воздух или напитывают его ароматическими запахами. Однако этого рода «вентиляция» имеет применение в жаркие летние дни на юге, в общих каютах больших пассажирских пароходов, при прохождении тропических поясов и вообще в тех случаях, где необходима прохлада — струи воздуха при его вообще достаточной чистоте. По огромным удобствам и преимуществам Э. вентиляторов, по их простоте и надежности конструкции, легкости установки и способов управления и регулировки эти приборы входят в распространение в тех промышленных устройствах, где необходима местная энергичная вытяжка воздуха, и представляют специальные приборы — Э. эксгаусторы (см.). В такой же мере они с удобством применяются и в случаях, требующих не вытяжки, а нагнетания воздуха, напр. в кочегарках на судах, где приходится для поддержания тяги нагнетать воздух в котельное отделение, закрываемое в таких случаях герметически. Огромное значение Э. вентиляция получает в настоящее время в устройствах воздухообмена при работах под землею в рудниках и копях, а также при устройствах тоннелей через горы и вообще тоннельной или кессонной работе при сооружениях подземных дорог или метрополитенов в городах. В тех случаях, где приходится вентилировать помещения с вытяжкой газов, вредно действующих на механизм Э. вентилятора, Э. мотор устанавливается отдельно, в изолированном от газа закрытии, а крылья вентилятора делают из металла, не реагирующего на химический состав газов, или их часто заменяют новыми, сберегая дорогой мотор.

ЭСБЕ:Техника