text: ecoTEC plus VU 80/100/120kW
  Kocioł gazowy kondensacyjny, wiszący, jednofunkcyjny
  - Ekonomiczny w przygotowaniu ciepłej wody
  - Energooszczędny dzięki wysokiej sprawności normatywnej, Hi = 110%
  - Oszczędny w zużywaniu energii elektrycznej, dzięki pompie obiegowej o wysokiej sprawności
  - Najwyższa jakość i niezawodność – niemiecka technologia
  - Kompaktowa budowa – oszczędność miejsca
  Kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny o mocach 80/100/120 kW
  Vaillant poza ofertą dedykowaną domkom jednorodzinnym wzbogacił ofertę o kotły ecoTEC plus większej mocy, które w układach kaskadowych są w stanie skutecznie ogrzać obiekty o zapotrzebowaniu na ciepło do 720 kW.
  Najważniejszym elementem kotła VU ecoTEC plus jest wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej. Jego główne cechy to znaczna pojemność wodna i rozbudowana powierzchnia wymiany ciepła. Połączenie z oferowanymi, jako osprzęt pompami obiegowymi ze zmienną prędkością obrotową pozwala osiągnąć stabilną pracę kotła i wysoką sprawność. System sterowania cały czas dostosowuje prędkość pompy obiegowej do aktualnej mocy kotła. Dzięki temu następuje intensywne schłodzenie spalin opuszczających wymiennik ciepła i maksymalne wykorzystanie energii zawartej w spalanym paliwie.
  O efektywności pracy kotła decyduje również palnik z szerokim zakresem modulacji mocy w od 20 do 100 %. W początkowej fazie palnik zawsze pracuje z mocą minimalną, przez co unikamy krótkotrwałej pracy i znacznej ilości cykli włączenia i wyłączenia.
  Najważniejsze elementy zespołu palnika to tłumik hałasu, przez który zasysane jest powietrze, a także zespół gazowy ze zwężką Venturiego i wentylatorem oraz kolektor i palnik cylindryczny.
  System sterowania kotła
  Układ sterujący kotła VU ecoTEC plus odpowiada za sterowanie mocą palnika oraz zapewnienie bezpiecznej pracy urządzenia.
  W tym celu kontrolowanych jest szereg parametrów. Przykładowo zanim dojdzie do uruchomienia palnika układ sterujący załącza pompę obiegową i sprawdza jej stan oraz kontroluje wskazania czujników temperatury oraz ciśnienia. Dopiero po sprawdzeniu wszystkich parametrów i pod warunkiem, że ich wartości nie będą odbiegały od normy dochodzi do załączenia wentylatora. Teraz następuje kontrola przepływu powietrza, otwarcie zaworów gazowych, regulacja przepływu powietrza i gazu oraz zapłon palnika po czasie bezpieczeństwa. Później układ sterowania w sposób ciągły dostosowuje moc kotła do aktualnych potrzeb i kontroluje parametry pracy w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia. Dodatkowo dla zredukowania ryzyka wyłączenia kotła z powodu drobnej odchyłki jednego z parametrów system sterowania ocenia możliwość dalszej bezpiecznej pracy urządzenia. Dzięki temu w przypadku niewielkiej odchyłki jednego z parametrów kocioł nie wyłącza się awaryjnie, a pracuje dalej, czasem z obniżoną mocą i sygnalizuje potrzebę kontaktu z serwisem. Komunikat serwisowy za pomocą systemu zdalnego nadzoru może być automatycznie przesłany do serwisu zajmującego się konserwacją danej instalacji. Dzięki temu unikamy ryzyka wychłodzenia pomieszczeń, a serwis może zdalnie przeanalizować pracę instalacji i zaplanować odpowiednie działania dla przywrócenia normalnej pracy systemu. Dla zrealizowania wszystkich funkcji układ sterowania kotła VU ecoTEC plus jest wyposażony w szereg elementów pomiarowych i zabezpieczających takich jak: czujniki temperatury zasilania i powrotu, czujnik przegrzewu po stronie wodnej i spalinowej, czujnik ciśnienia wody, czujnik ciśnienia spalin. Dodatkowo dla ułatwienia napełniania kotła został on wyposażony w manometr analogowy.