산업안전보건기준에 관한 규칙
산업안전보건기준에 관한 규칙 454조 
제454조(국소배기장치의 설치ㆍ성능) 제453조제2항에 따라 설치하는 국소배기장치의 성능은 물질의 상태에 따라 아래 표에서 정하는 제어풍속 이상이 되도록 하여야 한다.
		
		<img src="http://www.law.go.kr/flDownload.do?flSeq=23019844"  alt="img23019844" >
		
		┌──────┬──────────────────────────────────────┐
		
		│물질의 상태 │제어풍속(미터/초)                                                           │
		
		├──────┼──────────────────────────────────────┤
		
		│가스상태    │0.5                                                                         │
		
		│            │                                                                            │
		
		│입자상태    │1.0                                                                         │
		
		├──────┴──────────────────────────────────────┤
		
		│ 비 고                                                                                    │
		
		│  1. 이 표에서 제어풍속이란 국소배기장치의 모든 후드를 개방한 경우의 제어 풍속을 말한다.  │
		
		│  2. 이 표에서 제어풍속은 후드의 형식에 따라 다음에서 정한 위치에서의 풍속을 말한다.      │
		
		│   가. 포위식 또는 부스식 후드에서는 후드의 개구면에서의 풍속                             │
		
		│   나. 외부식 또는 리시버식 후드에서는 유해물질의 가스·증기 또는 분진이 빨려 들어가는 범 │
		
		│위에서 해당 개구면으로부터 가장 먼 작업 위치에서의 풍속                                   │
		
		└─────────────────────────────────────────────┘
		
		</img>