석유광산안전규칙
석유광산안전규칙 66조 
1. 유수식은 수압에 대하여 안전한 구조의 것으로 할 것 2. 가스방출장치를 설치할 것. 다만, 한냉지방에 설치하는 경우에는 가스하이드레이트(저온고압 상태에서 천연가스와 물이 결합돼 만들어진 고체 에너지를 말한다)의 동결을 방지하기 위한 설비를 설치해야 한다. 3. 출입구에는 가스차단장치를 설치할 것 4. 무수식은 예비펌프를 설치할 것 5. 기초는 지반이 부등침하가 발생하는 경우에도 안전하도록 할 것 6. 강판을 사용하고 풍압 및 지진에 대하여 안전한 구조로 할 것 7. 외면에 부식을 방지하기 위한 조치를 취할 것 8. 가스저장탱크중 압력이 가하여 지는 압력탱크에는 다음 각목의 1에 해당하는 안전장치를 설치할 것 9. 탱크내의 가스량을 자동적으로 지시할 수 있는 장치를 할 것 10. 검사 또는 청소에 필요한 입구를 설치할 것. 다만, 부식의 우려가 없고 검사 또는 청소가 필요하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 11. 피뢰설비를 할 것. 다만, 안전상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.