산업안전보건기준에 관한 규칙
산업안전보건기준에 관한 규칙 281조 
1. 건조설비의 바깥 면은 불연성 재료로 만들 것 2. 건조설비(유기과산화물을 가열 건조하는 것은 제외한다)의 내면과 내부의 선반이나 틀은 불연성 재료로 만들 것 3. 위험물 건조설비의 측벽이나 바닥은 견고한 구조로 할 것 4. 위험물 건조설비는 그 상부를 가벼운 재료로 만들고 주위상황을 고려하여 폭발구를 설치할 것 5. 위험물 건조설비는 건조하는 경우에 발생하는 가스ㆍ증기 또는 분진을 안전한 장소로 배출시킬 수 있는 구조로 할 것 6. 액체연료 또는 인화성 가스를 열원의 연료로 사용하는 건조설비는 점화하는 경우에는 폭발이나 화재를 예방하기 위하여 연소실이나 그 밖에 점화하는 부분을 환기시킬 수 있는 구조로 할 것 7. 건조설비의 내부는 청소하기 쉬운 구조로 할 것 8. 건조설비의 감시창ㆍ출입구 및 배기구 등과 같은 개구부는 발화 시에 불이 다른 곳으로 번지지 아니하는 위치에 설치하고 필요한 경우에는 즉시 밀폐할 수 있는 구조로 할 것 9. 건조설비는 내부의 온도가 부분적으로 상승하지 아니하는 구조로 설치할 것 10. 위험물 건조설비의 열원으로서 직화를 사용하지 아니할 것 11. 위험물 건조설비가 아닌 건조설비의 열원으로서 직화를 사용하는 경우에는 불꽃 등에 의한 화재를 예방하기 위하여 덮개를 설치하거나 격벽을 설치할 것