산업안전보건기준에 관한 규칙
산업안전보건기준에 관한 규칙 430조 1항
①사업주는 단일 성분의 유기화합물이 발생하는 작업장에 전체환기장치를 설치하려는 경우에 다음 계산식에 따라 계산한 환기량(이하 이 조에서 "필요환기량"이라 한다) 이상으로 설치하여야 한다.
				
				<img src="http://www.law.go.kr/flDownload.do?flSeq=23019821"  alt="img23019821" >
				
				┌─────────────────────────────┐
				
				│ 작업시간 1시간당 필요환기량 = 24.1×비중×유해물질의시간 │
				
				│당 사용량×K/(분자량×유해물질의 노출기준)×106           │
				
				├─────────────────────────────┤
				
				│                                                          │
				
				│주) 1. 시간당 필요환기량 단위: ㎥/hr                      │
				
				│   2. 유해물질의 시간당 사용량 단위: L/hr                 │
				
				│   3. K: 안전계수로서                                     │
				
				│     가. K=1: 작업장 내의 공기 혼합이 원활한 경우         │
				
				│     나. K=2: 작업장 내의 공기 혼합이 보통인 경우         │
				
				│     다. K=3: 작업장 내의 공기 혼합이 불완전한 경우       │
				
				└─────────────────────────────┘
				
				</img>