Duct leakage testing
ڈکٹ لیکج ٹیسٹر ایک تشخیصی ٹول ہے جو جبری ہوا حرارتی، وینٹیلیٹنگ اور ایئر کنڈیشنگ (ایچ وی اے سی) ڈکٹ ورک کی ہوا کی سختی کی پیمائش کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ڈکٹ لیکج ٹیسٹر ہوا کے بہاؤ کی شرح کی پیمائش کے لیے ایک کیلیبریٹڈ پنکھے اور پنکھے کے بہاؤ سے پیدا ہونے والے دباؤ کی پیمائش کے لیے ایک پریشر سینسنگ ڈیوائس پر مشتمل ہوتا ہے۔ دباؤ اور پنکھے کے بہاؤ کی پیمائش کا مجموعہ ڈکٹ ورک ایئر ٹائٹنیس کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ توانائی کے تحفظ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے وقت ڈکٹ ورک کی ہوا کی سختی مفید علم ہے۔ ڈکٹ لیکج ٹیسٹرز کا استعمال رہائشی سنگل فیملی، رہائشی ملٹی فیملی، اور تجارتی عمارتوں میں کیا جاتا ہے جن میں ہیٹنگ اور کولنگ کے لیے جبری ہوا کی ترسیل کا نظام ہوتا ہے۔ آپریشن ایک بنیادی ڈکٹ لیکج ٹیسٹنگ سسٹم میں تین اجزاء شامل ہیں: ایک انشانکن پنکھا، ایک رجسٹر سیلنگ سسٹم، اور پنکھے کے بہاؤ اور بلڈنگ پریشر کی پیمائش کرنے کے لیے ایک آلہ۔ سپلائی رجسٹر یا ریٹرن ایئر گرل کو چپکنے والی ٹیپ، گتے، یا غیر چپکنے والی دوبارہ قابل استعمال مہروں کا استعمال کرتے ہوئے سیل کیا جاتا ہے۔ ایک رجسٹر یا واپسی کو غیر سیل چھوڑ دیا جاتا ہے، اور انشانکن پنکھا اس سے منسلک ہوتا ہے۔ ڈکٹ ورک کی شاخوں میں سے ایک میں دباؤ کی نگرانی کی جاتی ہے جبکہ کیلیبریٹڈ پنکھا نظام میں ہوا پہنچاتا ہے۔ جیسے ہی ہوا کو ڈکٹ ورک میں پہنچایا جاتا ہے، دباؤ بناتا ہے اور مختلف ڈکٹ ورک کنکشنز میں یا بھٹی یا ایئر کنڈیشنر کے سیل اور جوڑوں کے ذریعے تمام سوراخوں سے ہوا کو باہر نکالتا ہے۔ ڈکٹ ورک سسٹم جتنا سخت ہوگا (مثال کے طور پر۔ کم سوراخ)، ڈکٹ ورک کے دباؤ میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے پنکھے سے جتنی کم ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈکٹ لیکج ٹیسٹ ڈکٹ ورک پر دباؤ ڈال کر یا دباؤ ڈال کر کیا جا سکتا ہے۔ ڈکٹ ورک جو عمارت کے لفافے سے باہر ہے، جیسے کہ غیر مشروط اٹاری یا رینگنے کی جگہ پر، دباؤ ڈالا جانا چاہیے تاکہ دھول جیسے ناپسندیدہ آلودگیوں کو نہ لایا جا سکے۔ پیمائش ڈکٹ ٹیسٹر ہوا کی سختی کی پیمائش متعدد مختلف شکلوں میں پیش کی جاتی ہے جن میں شامل ہیں لیکن ان تک محدود نہیں: ایئر فلو (سی ایف ایم) سی ایف ایم 25 کی تعریف ہوا کے بہاؤ (کیوبک فٹ فی منٹ میں) کے طور پر کی گئی ہے جو ڈکٹ ورک میں 25 پاسکل دباؤ کی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے درکار ہے۔ سی ایف ایم 25 ڈکٹ ورک ایئر ٹائٹنیس کی سب سے بنیادی پیمائش میں سے ایک ہے۔ 25 پی اے کا دباؤ پانی کے کالم کے 0.1 انچ (0.25 سینٹی میٹر) کے برابر ہے۔ رساو کے علاقے کا تخمینہ ڈکٹ ورک میں موجود تمام رساو یا سوراخوں کے مساوی مجموعی سائز کو دیکھنے کا ایک مفید طریقہ ہے۔ رساو کے علاقوں کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہونے والے متعدد معیاری حساب کتاب کے طریقے ہیں۔ تجارتی اور صنعتی ڈکٹ ورک کی جانچ اکثر شیٹ میٹل اینڈ ایئر کنڈیشنگ کنٹریکٹرز نیشنل ایسوسی ایشن (ایس ایم اے سی این اے) کے تیار کردہ معیارات کے مطابق کی جاتی ہے۔ ڈکٹ ورک کو عارضی طور پر زیادہ دباؤ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر رساو کے تخمینے کے بجائے درجہ بندی یا درجہ بندی دی جاتی ہے۔ اضافی طریقے باہر کی طرف رساو مندرجہ بالا ٹیسٹ کا طریقہ کار بیان کرتا ہے کہ کس طرح کل ڈکٹ رساو کا تعین کیا جائے، یا ایچ وی اے سی سسٹم سے منسلک تمام ڈکٹ ورک کے لیے کتنا رساو ہے۔ ایک اور ٹیسٹ باہر کی طرف نالی کے رساو کے لیے ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں گھر کے مقام پر منحصر ہے، کچھ ایچ وی اے سی سسٹم مکمل طور پر تھرمل لفافے کے اندر ہوتے ہیں، کچھ مکمل طور پر تھرمل لفافے سے باہر ہوتے ہیں، اور کچھ دونوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ توانائی کے تحفظ کو زیادہ تر سیلنگ ڈکٹ ورک کے ذریعے بہتر بنایا جاتا ہے جو تھرمل لفافے سے باہر یا باہر سے منسلک ہوتا ہے۔ مخلوط نظاموں کے ساتھ، ڈکٹ ورک پر دباؤ ڈالتے ہوئے گھر پر بیک وقت دباؤ ڈال کر، اور دباؤ کو برابر کرنے کے لیے درکار بہاؤ کی مقدار کی پیمائش کرکے باہر کی طرف رساو کی مقدار کا تعین کرنا ممکن ہے۔ باہر کی طرف نالی کے رساو کی ایک اور شکل گھر کے رساو کی کل مقدار کی پیمائش کرنے کے لیے بلوور دروازے کا استعمال کرتی ہے، پھر تمام رجسٹروں اور ریٹرن کو سیل کر دیتی ہے اور رساو کی دوبارہ پیمائش کرتی ہے۔ اگلے مرحلے میں عمارت کے حوالے سے ٹیپڈ آف ڈکٹ سسٹم میں دباؤ کی پیمائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلوور ڈور دستی میں ڈکٹ کے کام میں دباؤ کی بنیاد پر اصلاح کے عنصر کا تعین کرنے کے لیے ایک اصلاح کی میز شامل ہوگی۔ باہر کی طرف نالی کے رساو کا حساب لگانے کے لیے، رساو کو کل عمارت کے رساو سے سیل شدہ رجسٹروں کے ساتھ گھٹا دیں اور اصلاح کے عنصر سے ضرب دیں۔ پریشر پین ٹیسٹ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا ڈکٹ ورک باہر کی طرف رس رہا ہے، تیسرا ٹیسٹ طریقہ پریشر پین کا استعمال کرنا ہے، جو نلی کے کنکشن کے لیے پریشر ٹیپ کے ساتھ ایک رجسٹر کور ہے۔ بلوور دروازے کا استعمال کرتے ہوئے گھر پر 50 پی اے (-50 پی اے) تک دباؤ (یا دباؤ) کے ساتھ، نلی کے ذریعے پریشر پین سے ایک پریشر گیج منسلک کیا جاتا ہے۔ اگر دباؤ کا فرق صفر کے قریب ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس مخصوص رجسٹر سے وابستہ ڈکٹ ورک باہر سے منسلک نہیں ہے۔ 5 پی اے یا اس سے اوپر کا دباؤ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ڈکٹ کا کام باہر سے جڑا ہوا ہے یا رس رہا ہے۔ دباؤ کا چھوٹا فرق زیادہ رساو کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ طریقہ ڈکٹ رساو کی مقدار نہیں بتاتا ہے، لیکن ڈکٹ ورک رن کے مقامات کی نشاندہی کرنے کا کام کرتا ہے جو باہر کی طرف رس رہے ہیں۔ یہ ایک معیاری پیمائش ہے، جو فالٹ آئسولیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ حوالہ جات کیلیفورنیا انرجی ایفیشنسی اسٹینڈرڈ بلوئر ڈور سبٹریکشن طریقہ حرارت، وینٹیلیشن، اور ایئر کنڈیشنگ کے ڈکٹ سگ ماہی کے عنوان 24 پر انرجی اسٹار کی معلومات