Infiltration/Inflow
دراندازی/بہاؤ (I/I یا I & I) زمینی پانی، یا گھریلو گندے پانی کے علاوہ دیگر ذرائع سے پانی کا سینیٹری سیوروں میں داخل ہونے کا عمل ہے۔ I/I سینیٹری سیوروں میں ڈائلیوشن کا سبب بنتا ہے، جس سے ٹریٹمنٹ کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، اور سیوریج کی مقدار ڈیزائن کی صلاحیت سے تجاوز کر سکتی ہے۔ اگرچہ آمد تکنیکی طور پر دراندازی سے مختلف ہے، لیکن اس بات کا تعین کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ کون سی چیز ناقابل رسائی نالوں میں ڈائلیوشن کے مسائل کا سبب بن رہی ہے۔ یونائیٹڈ سٹیٹس انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی دراندازی/آمد کی اصطلاح کو دونوں کی مشترکہ شراکت کے طور پر بیان کرتی ہے۔ پس منظر ابتدائی مشترکہ سیوروں میں بیت الخلاء سے نکلنے والے فضلے کو پتلا کرنے اور اسے شہری علاقوں سے قدرتی آبی گزرگاہوں میں لے جانے کے لیے سطح کے بہاؤ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سیوریج ٹریٹمنٹ بیت الخلا کے فضلے سے کچھ آلودگیوں کو دور کر سکتا ہے، لیکن مشترکہ سیوروں سے پتلے بہاؤ کے ٹریٹمنٹ سے اسی طرح کے آلودگیوں کے ارتکاز کے ساتھ ٹریٹڈ سیوریج کی بڑی مقدار پیدا ہوتی ہے۔ جدید سینیٹری سیوروں کو گھریلو اور صنعتی گندے پانی کو براہ راست ٹریٹمنٹ سہولیات تک بغیر ڈائلیوشن کے پہنچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ناقص پائپ کے جوڑوں اور ٹوٹی ہوئی پائپوں کے ذریعے سینیٹری سیوروں میں داخل ہونے والے زیر زمین پانی کو دراندازی کہا جاتا ہے۔ لاپرواہی سے نصب ہونے کی وجہ سے پائپوں سے رساو ہو سکتا ہے ؛ وہ مختلف زمینی نقل و حرکت، سیوریج کے اوپر سڑک کے راستوں پر بھاری گاڑیوں کی ٹریفک، قریبی خندقوں میں لاپرواہی سے تعمیراتی طریقوں، یا سیوریج پائپ کے مواد کے انحطاط کی وجہ سے بھی انسٹال ہونے کے بعد خراب ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر وقت کے ساتھ رساو کی مقدار میں اضافہ ہوگا۔ خراب اور ٹوٹی ہوئی سیوریج کی صفائی میونسپل سیوریج سسٹم میں دراندازی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دراندازی وہاں ہوگی جہاں مقامی زیر زمین پانی کی بلندی سیوریج پائپ سے زیادہ ہو۔ سیوریج پائپ کی خندقوں میں کندہ کاری کے بستر کا مواد فرانسیسی نالے کے طور پر کام کرتا ہے۔ زیر زمین پانی سیوریج کے متوازی بہتا ہے یہاں تک کہ یہ خراب پائپ کے علاقے تک پہنچ جاتا ہے۔ کم زمینی پانی والے علاقوں میں، سیوریج رسنے والے سیوریج سے زمینی پانی میں خارج ہو سکتا ہے۔ نامناسب کنکشن سے سینیٹری سیوروں میں داخل ہونے والے بہاؤ کے پانی کو انفلو کہا جاتا ہے۔ عام ذرائع میں سمپ پمپ، چھت کے نالے، تہہ خانے کے نالے، اور صحن کے نالے شامل ہیں جہاں شہری خصوصیات سطح کے بہاؤ کو روکتی ہیں، اور طوفان کے نالے آسانی سے قابل رسائی یا قابل شناخت نہیں ہیں۔ بارش کے واقعات کے دوران بہاؤ عروج پر ہوتا ہے، اور دراندازی کے مقابلے بہاؤ میں زیادہ تغیر کا سبب بنتا ہے۔ بہاؤ کی وجہ سے ہونے والے چوٹی کے بہاؤ سے جمع شدہ بائیو فلم اور سینیٹری ٹھوس مادوں کا ناقص بہاؤ پیدا ہو سکتا ہے جو خشک موسم سے زیادہ بہاؤ کی ہنگامہ آرائی کے دوران بڑے نالوں کے گیلے دائرے سے نکالے جاتے ہیں۔ بہاؤ کے ذرائع کی شناخت بعض اوقات دھوئیں کی جانچ سے کی جا سکتی ہے۔ خشک موسم کے دوران سیوریج میں دھواں اڑایا جاتا ہے جبکہ مبصرین گز، تہہ خانے یا چھت کے نالوں سے نکلنے والے دھوئیں کو دیکھتے ہیں۔ اہمیت سیوریج کا ڈائلیوشن براہ راست پمپنگ اور کلورینشن، اوزونیشن، یا بالائے بنفشی جراثیم کشی کے اخراجات میں اضافہ کرتا ہے۔ چوٹی کے بہاؤ کو سنبھالنے کے لیے اسکرینوں اور پمپوں سمیت جسمانی علاج کے ڈھانچے کو بڑھایا جانا چاہیے۔ اوسط بہاؤ کے علاج کے لیے بنیادی وضاحت کاروں کو بھی بڑھایا جانا چاہیے، حالانکہ چوٹی کے بہاؤ کا بنیادی علاج حراستی طاسوں میں کیا جا سکتا ہے۔ حیاتیاتی ثانوی علاج صرف اس وقت مؤثر ہوتا ہے جب گھلنشیل اور کولائڈ آلودگیوں کا ارتکاز (عام طور پر بائیو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ یا بی او ڈی کے طور پر ماپا جاتا ہے) ان آلودگیوں کو ہضم کرنے والے مائکروجنزموں کی آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے کافی زیادہ رہتا ہے۔ امریکی وفاقی ضوابط میں، ثانوی علاج سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ 200 ملی گرام/ایل بی او ڈی پر مشتمل سیوریج سے 85 فیصد گھلنشیل اور کولائڈیل نامیاتی آلودگیوں کو دور کرے گا۔ روایتی حیاتیاتی ثانوی علاج کے ذریعے بی او ڈی کو ہٹانا ڈائلیوشن کے ساتھ کم موثر ہو جاتا ہے اور عملی طور پر بند ہو جاتا ہے کیونکہ علاج کی سہولت میں داخل ہونے والے بی او ڈی کی تعداد تقریبا 20 ملی گرام/ایل سے کم ہو جاتی ہے۔ غیر ہٹائے گئے نامیاتی مادے ممکنہ طور پر خارج ہونے سے پہلے کیمیائی جراثیم کشی کے ذریعے جراثیم کش ضمنی مصنوعات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دراندازی/آمد کی اعلی شرح سینیٹری سیوریج کو ڈیزائن سروس ایریا سے سیوریج لے جانے کے قابل نہیں بنا سکتی ہے۔ گیلے موسم کے دوران سیوریج سب سے نچلے گھروں میں واپس جا سکتا ہے، یا گلی کے مین ہول بہہ سکتے ہیں۔ دھوئیں کی جانچ کے نتائج بہاؤ کی مقدار کے ساتھ اچھی طرح سے ارتباط نہیں کر سکتے ہیں ؛ حالانکہ وہ ممکنہ مسئلہ کے مقامات کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ جہاں سیوریج کا بہاؤ نسبتا یکساں ہونے کی توقع کی جاتی ہے، وہاں دراندازی اور بہاؤ کی اہمیت کا اندازہ گیلے اور خشک موسم کے دوران ایک ہی مقام پر یا سیوریج سسٹم کے اندر دو ترتیب وار مقامات پر سیوریج کے بہاؤ کے مقابلے سے لگایا جا سکتا ہے۔ بڑے بہاؤ کے فرق والے چھوٹے علاقوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے اگر سیوریج کا نظام مناسب پیمائش کے مقامات فراہم کرے۔ اگر شناخت شدہ کنکشن کو ہٹا کر بہاؤ کے فرق کو درست نہیں کیا جا سکتا ہے تو سیوریج لائن کے کسی حصے کو تبدیل کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔ حوالہ جات سیوریج پانی کی آلودگی