Rotating biological contactor
گھومنے والا حیاتیاتی رابطہ کار یا آر بی سی ایک حیاتیاتی فکسڈ فلم ٹریٹمنٹ عمل ہے جو بنیادی ٹریٹمنٹ کے بعد گندے پانی کے ثانوی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ ابتدائی علاج کے عمل میں اسکریننگ کے عمل کے ذریعے گرٹ، ریت اور موٹے معطل شدہ مواد کو ہٹانا شامل ہے، جس کے بعد معطل شدہ ٹھوس مادوں کا تصفیہ ہوتا ہے۔ آر بی سی عمل گندے پانی کو حیاتیاتی فلم کے ساتھ رابطے میں آنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ علاج شدہ گندے پانی کو ماحول میں خارج کرنے سے پہلے گندے پانی میں موجود آلودگیوں کو دور کیا جا سکے، عام طور پر پانی کا ایک حصہ (دریا، جھیل یا سمندر)۔ ایک گھومنے والا حیاتیاتی رابطہ ثانوی (حیاتیاتی) علاج کے عمل کی ایک قسم ہے۔ یہ ایک گھومنے والی شافٹ پر نصب قریب سے فاصلے والی، متوازی ڈسکس کی ایک سیریز پر مشتمل ہے جو گندے پانی کی سطح کے بالکل اوپر رکھی جاتی ہے۔ مائکروجنزم ڈسکس کی سطح پر بڑھتے ہیں جہاں گندے پانی کے آلودگیوں کا حیاتیاتی انحطاط ہوتا ہے۔ گھومنے والے حیاتیاتی رابطہ کار (آر بی سی) نامیاتی بوجھ میں اضافے کو برداشت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے مائیکرو حیاتیات کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور بڑھنے کے لیے خوراک دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈسک کے گھومنے کے ساتھ ہی فضا سے آکسیجن حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے مائکرو حیاتیات بڑھتے ہیں، وہ میڈیا پر اس وقت تک تعمیر کرتے ہیں جب تک کہ وہ سیوریج میں گھومنے والی ڈسکس کے ذریعہ فراہم کردہ قینچی قوتوں کی وجہ سے سست نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آر بی سی سے نکلنے والے پانی کو ایک کلیریفائر کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے جہاں معطلی میں گرنے والے حیاتیاتی ٹھوس مادے کیچڑ کے طور پر آباد ہو جاتے ہیں۔ آپریشن ڈسک کے گھومنے والے پیک (میڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے) ایک ٹینک یا گرت میں ہوتے ہیں اور فی منٹ 2 اور 5 انقلابات کے درمیان گھومتے ہیں۔ میڈیا کے لیے عام طور پر استعمال ہونے والے پلاسٹک پولی تھیلین، پی وی سی اور توسیعی پولی سٹیرائن ہیں۔ شافٹ کو گندے پانی کے بہاؤ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے تاکہ ڈسکس بہاؤ کے صحیح زاویہ پر گھومتی ہیں، جس میں عام طور پر ٹریٹمنٹ ٹرین بنانے کے لیے کئی پیک مل جاتے ہیں۔ ڈسک کا تقریبا 40 فیصد حصہ گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ حیاتیاتی نشوونما ڈسک کی سطح سے منسلک ہوتی ہے اور نمکین پرت بناتی ہے۔ ڈسک گھومتے ہوئے گندے پانی کو آکسیکرن کے لیے ماحولیاتی ہوا سے رابطہ کرتی ہیں۔ گردش اضافی ٹھوسوں کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ڈسک سسٹم کو سیریز میں اسٹیج کیا جا سکتا ہے تاکہ تقریبا کسی بھی حراست کے وقت یا ہٹانے کی ڈگری حاصل کی جا سکے۔ چونکہ نظاموں کو ترتیب دیا جاتا ہے، اس لیے بعد کے مراحل کی ثقافت کو آہستہ آہستہ انحطاط پذیر مواد کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ ڈسکس پلاسٹک کی چادروں پر مشتمل ہوتی ہیں جن کا قطر 2 سے 4 میٹر تک ہوتا ہے اور یہ 10 ملی میٹر تک موٹی ہوتی ہیں۔ بہاؤ اور علاج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کئی ماڈیولز کو متوازی اور/یا سیریز میں ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ ڈسکس کو ان کے قطر کے تقریبا 40 فیصد تک گندے پانی میں ڈوبا جاتا ہے۔ اس طرح سطح کا تقریبا 95 فیصد حصہ باری باری گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور پھر مائع کے اوپر کے ماحول کے سامنے آ جاتا ہے۔ کاربنسیئس سبسٹریٹ کو آر بی سی کے ابتدائی مرحلے میں ہٹا دیا جاتا ہے۔ کاربن کی تبدیلی ماڈیولز کی ایک سیریز کے پہلے مرحلے میں مکمل کی جا سکتی ہے، جس میں نائٹریفیکیشن 5 ویں مرحلے کے بعد مکمل کیا جا سکتا ہے۔ آر بی سی سسٹم کے زیادہ تر ڈیزائن میں گندے پانی کی نائٹریفیکیشن حاصل کرنے کے لیے سیریز میں کم از کم 4 یا 5 ماڈیول شامل ہوں گے۔ جیسے جیسے بائیو فلم بائیو ماس کاربن میٹابولائزنگ سے نائٹریفائنگ میں تبدیل ہوتا ہے، سرمئی/بھورے رنگ سے بھوری رنگ میں بصری رنگ کی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے جس کی مثال ملحقہ تصویر سے ملتی ہے۔ بائیو فلمز، جو حیاتیاتی نشوونما ہیں جو ڈسکس سے منسلک ہو جاتی ہیں، گندے پانی میں نامیاتی مواد (بی او ڈی 5 کے طور پر ماپا جاتا ہے) کو جذب کرتی ہیں۔ ہوا بازی گھومنے والی کارروائی کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے، جو میڈیا کو گندے پانی سے رابطہ کرنے کے بعد ہوا سے بے نقاب کرتی ہے، جس سے آلودگیوں کو ہٹانے میں آسانی ہوتی ہے۔ گندے پانی کے علاج کی ڈگری کا تعلق میڈیا سطح کے رقبے کی مقدار اور بہتے ہوئے گندے پانی کے معیار اور حجم سے ہے۔ آر بی سی باقاعدگی سے علاج شدہ گندے پانی کے لیے درج ذیل اخراج کے پیرامیٹرز حاصل کرتے ہیں: بی او ڈی 5:20 ملی گرام/ایل، معطل ٹھوس: 30 ملی گرام/ایل اور امونیا این: 20 ملی گرام/ایل۔ وہ بہت کم بجلی استعمال کرتے ہیں اور روٹر کی سست گردش (2-5 آر پی ایم) کی وجہ سے بہت کم شور کرتے ہیں۔ انہیں عام طور پر بہت مضبوط اور کم دیکھ بھال کا نظام سمجھا جاتا ہے۔ بی او ڈی 5، ایس ایس اور امونیا نائٹروجن کو کم کرنے کے لیے آر بی سی کے بعد ایک ترتیری پالش کرنے والا فلٹر شامل کر کے خارج ہونے والے اخراج کے بہتر پیرامیٹرز حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اضافی یو وی یا کلورینشن قدم اخراج کے پیرامیٹرز کو حاصل کر سکتا ہے جو پانی کو آبپاشی یا ٹوائلٹ فلشنگ کے لیے موزوں بناتا ہے۔ ثانوی وضاحت آر بی سی کے بعد آنے والے ثانوی وضاحت کنندگان ڈیزائن میں روایتی ہیومس ٹینکوں سے ملتے جلتے ہیں، جیسا کہ ٹرکلنگ فلٹرز کے بہاو میں استعمال ہوتے ہیں۔ کیچڑ کو عام طور پر روزانہ ہٹا دیا جاتا ہے، یا مشترکہ آباد کاری کے لیے خود بخود بنیادی بستی کے ٹینک میں پمپ کیا جاتا ہے۔ باقاعدگی سے کیچڑ کو ہٹانے سے کیچڑ کے اندر اینیروبک حالات پیدا ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، جس کے بعد گیسوں کی رہائی کی وجہ سے کیچڑ کا بہاؤ ہوتا ہے۔ پہلی آر بی سی 1959 میں مغربی جرمنی میں نصب کی گئی تھی، بعد میں اسے ریاستہائے متحدہ اور کینیڈا میں متعارف کرایا گیا۔ ریاستہائے متحدہ میں، گھومنے والے حیاتیاتی رابطوں کا استعمال بائیو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ (بی او ڈی) (مثال کے طور پر، پٹرولیم انڈسٹری اور ڈیری انڈسٹری) میں زیادہ گندے پانی پیدا کرنے والی صنعتوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں، پہلا جی آر پی آر بی سی-جو کے ای ای پروسیس لمیٹڈ نے تیار کیا تھا۔ جسے اصل میں کلیجسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے-1955 کا ہے۔ ایک مناسب طریقے سے ڈیزائن کردہ آر بی سی نے ایک بہت ہی اعلی معیار کا حتمی اخراج پیدا کیا۔ تاہم نامیاتی اور ہائیڈرولک لوڈنگ دونوں کو ڈیزائن مرحلے میں حل کرنا پڑا۔ 1980 کی دہائی میں امریکہ میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا جس سے ماحولیاتی ایجنسی کو متعدد رپورٹیں کمیشن کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان رپورٹس میں متعدد مسائل کی نشاندہی کی گئی اور آر بی سی کے عمل پر تنقید کی گئی۔ ایک مصنف نے تجویز پیش کی کہ چونکہ مینوفیکچررز اس مسئلے سے واقف ہیں، اس لیے مسائل حل کیے جائیں گے اور تجویز پیش کی کہ ڈیزائن انجینئرز کو طویل عمر کی وضاحت کرنی چاہیے۔ مڈلینڈز میں مقیم یوکے کی ایک بڑی واٹر کمپنی سیورن ٹرینٹ واٹر لمیٹڈ نے آر بی سی کو ان کے چھوٹے کاموں کے لیے ترجیحی عمل کے طور پر استعمال کیا جو کہ 700 سے زیادہ مقامات پر ہوتے ہیں۔ نتیجتا، تعمیل کے لیے طویل عمر ضروری تھی۔ اس مسئلے کو ایرک فائنڈلے سی اینگ نے کامیابی کے ساتھ حل کیا جب وہ کئی پلانٹس کی ناکامی کے بعد برطانیہ میں سیورن ٹرینٹ واٹر لمیٹڈ کے ذریعہ ملازمت کر رہے تھے۔ نتیجے کے طور پر، مختصر زندگی کی ناکامی کا مسئلہ 1990 کی دہائی کے اوائل میں مکمل طور پر سمجھا گیا جب اعلی معیار کے نائٹریفائیڈ اخراج کو پیدا کرنے کے لیے صحیح عمل اور ہائیڈرولک مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی۔ کئی دوسرے مقالے ہیں جو آر بی سی کے پورے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ فائنڈلے نے عیب دار آر بی سی کی مرمت کے لیے ایک نظام بھی تیار کیا جس سے کرین فیلڈ کے ڈیزائن کردہ فریم کی بنیاد پر شافٹ اور فریم کی زندگی کو 30 سال تک بڑھایا جا سکے۔ جہاں اضافی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، انٹرمیڈیٹ فریم استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں ایکٹیویٹڈ سلج ایرٹیڈ لیگون ٹرکلنگ فلٹر انڈسٹریل ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ لسٹ آف ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ٹیکنالوجیز سیوریج ٹریٹمنٹ حوالہ جات بیرونی لنکس ڈیزائن کرائٹیریا فار روٹیٹنگ بائیولوجیکل کنٹیکٹرز امپلیمنٹنگ روٹیٹنگ بائیولوجیکل کنٹیکٹر سولیوشنز اپلائینگ دی روٹیٹنگ بائیولوجیکل کنٹیکٹر پروسیس وسکونسن ڈیپارٹمنٹ آف نیچرل ریسورسز-ویسٹ واٹر آپریٹر سرٹیفیکیشن۔ حیاتیاتی علاج-منسلک ترقی کے عمل کا مطالعہ گائیڈ، فروری 2016 ایڈیشن پین اسٹیٹ ہیرسبرگ ماحولیاتی تربیتی مرکز ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ آپریٹر سرٹیفیکیشن ٹریننگ-ماڈیول 21: حیاتیاتی ٹھیکیداروں کو گھمانا ماحولیاتی کیمیائی انجینئرنگ کیمیائی آلات بائیوڈیگریڈیبل فضلہ کے انتظام فضلہ کے علاج کی ٹیکنالوجی پانی کا علاج