Condensed aerosol fire suppression
کنڈینسڈ ایروسول فائر سپریشن آگ کے معدومیت کا ایک ذرہ پر مبنی طریقہ ہے۔ یہ ایک جدید پائروجینک، کنڈینسڈ ایروسول فائر سپریسنٹ کا استعمال کرتے ہوئے خشک کیمیائی آگ کے معدومیت کے طریقوں سے ملتا جلتا ہے لیکن اس سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ یہ کلاس اے، بی، سی، ای اور ایف کے لیے آگ بجھانے کا ایک انتہائی موثر طریقہ ہے (جیسا کہ آگ بجھانے والے زیادہ تر ایجنٹوں کا معاملہ ہے، یہ دھات کی آگ-کلاس ڈی پر لاگو نہیں ہوتا ہے)۔ کچھ ایروسول پیدا کرنے والے مرکبات (مثال کے طور پر، پوٹاشیم نائٹریٹ پر مبنی) ایک تباہ کن ضمنی مصنوع تیار کرتے ہیں جو الیکٹرانک آلات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، حالانکہ بعد کی نسلیں اس اثر کو کم کرتی ہیں۔ کنڈینسڈ ایروسول فائر سپریشن سسٹم ایک آگ بجھانے والے ایجنٹ کو استعمال کرتا ہے جو بہت باریک تقسیم شدہ ٹھوس ذرات پر مشتمل ہوتا ہے، جو ایک غیر فعال گیس میں معطل ہوتا ہے۔ وہ سپر فائن ایروسول ذرات ایروسول بنانے والے ایجنٹ (اے ایف اے) کے دہن کے ذریعے پائرو ٹیکنیکل طور پر پیدا ہوتے ہیں جو کمرے کے درجہ حرارت پر مستحکم ہوتے ہیں اور انہیں دباؤ والے کنٹینر میں ذخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ فوائد میں اعلی کارکردگی (ممنوعہ ہالون 1301 سے 3 گنا زیادہ موثر، ایروسول کے ساتھ کولنگ، ڈائلیوشن اور کیمیائی روک تھام دونوں کا فائدہ اٹھانا)، عمومی دستیابی (پلانٹ سائز کے نظام سے لے کر کمپیکٹ اور ہلکے وزن والے پورٹیبل ٹولنگ تک)، کم زہریلا پن، ماحولیاتی دوستانہ پن (مثال کے طور پر، 0 ٪ اوزون کو ختم کرنے کی صلاحیت)، غیر دباؤ والے نظام، اور مجموعی لاگت کی تاثیر شامل ہیں۔ ایروسول کیمسٹری جو آگ بجھانے والے میڈیم کو "جیسا ہے" ذخیرہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ "مانگ پر" تیار کیا جاتا ہے: ایروسول مائکرو پارٹیکلز اور خارج ہونے والی گیسیں ایک گھنے، ٹھوس، ایروسول بنانے والے مرکب کے اندر شروع ہونے والے ایکسوتھرمک رد عمل سے پیدا ہوتی ہیں۔ عام طور پر، ایک فیوز گرم ایروسول کولائڈز پیدا کرنے کے لیے ایروسول بنانے والے مرکب کو بھڑکاتا ہے۔ گرم ایروسول آگ دبانے کی ٹیکنالوجی کئی نسلوں سے گزری: جین I (آئل ٹینک دبانے کا نظام) اور جین II (پوٹاشیم نائٹریٹ پر مبنی، موثر لیکن تباہ کن ضمنی مصنوعات کے ساتھ) کو کے ٹائپ سسٹم کے طور پر ظاہر کیا گیا، پھر جین III (بڑھا ہوا اسٹرونشیم نمک پر مبنی، کم نازک اور کم تباہ کن ضمنی مصنوعات پیدا کرنے والا) کو ایس ٹائپ سسٹم کے طور پر ظاہر کیا گیا۔ تمام نسلیں الکلائن یا الکلائن ارتھ میٹل نائٹریٹ (جو گرم ایروسول پیدا کرنے کے عمل میں آکسیڈینٹس کے طور پر کام کرتے ہیں)، اور مختلف قسم کے ریڈکٹینٹس کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ عام طور پر، کے قسم کے نظاموں میں، آگ بجھانے والے ایروسول ذرات پوٹاشیم کاربونیٹ (کے 2 سی او 3) اور پوٹاشیم بائی کاربونیٹ (کے ایچ سی او 3) پر مشتمل ہوتے ہیں جو پوٹاشیم نائٹریٹ (کے این او 3) کے تھرمل سڑنے سے پیدا ہوتے ہیں جو مختلف تخفیف کاروں، بائنڈرز (مثال کے طور پر، نامیاتی رال یا میلامین رال) اور اضافی اشیاء کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں: کے این او 3 (ٹھوس) + سی این ایچ ایم این پی او کیو (ٹھوس) = کے ایچ سی او 3 (ٹھوس) + کے 2 سی او 3 (ٹھوس) + سی او 2 (گیس) + این 2 (گیس) + ایچ 2 او (گیس) کے ساتھ سی این ایچ ایم این پی او کیو گیس پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ بہت گرم ایروسول مرکب، بخارات کی طرح، ایک کولنگ ٹھوس ایجنٹ (ایک تھرمل جذب کرنے والا گرڈ جو بخارات بناتا ہے، اس کے اینڈوتھرمک کیمیائی سڑنے کو جنم دیتا ہے) سے گزر کر منتشر کرنے والے آلے کے اندر ہی ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ بالآخر ایک گیسی سیال کے اندر ٹھوس مائکرو پارٹیکلز کے طور پر خارج ہوتا ہے۔ محلول میں منتشر ہونے والے حتمی مائکرو پارٹیکلز سوڈیم، پوٹاشیم یا میگنیشیم کلورائڈز، لتیم آیوڈائڈ، پوٹاشیم ایسیٹیٹ، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، پوٹاشیم فیروسیانیڈ اور پی سی سی (فاسفورس پر مشتمل مرکبات) ہو سکتے ہیں، جو استعمال ہونے والے عین ایروسول پیدا کرنے والے مرکب پر منحصر ہے۔ آگ کو دبانے کے دیگر طریقوں کے ساتھ موازنہ گیسی دبانے والے (جو صرف گیس خارج کرتے ہیں) اور خشک کیمیائی دبانے والے ایجنٹوں (جو بڑے سائز کے پاؤڈر جیسے ذرات ہیں-25-150 مائکرو میٹر) کے مقابلے میں، نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن کنڈینسڈ ایروسولز کی تعریف ان کے طور پر کرتی ہے جو 10 مائکرو میٹر سے کم قطر کے باریک تقسیم شدہ ٹھوس مادے چھوڑتے ہیں۔ ٹھوس ذرات میں خشک کیمیائی دبانے والے ایجنٹوں کے مقابلے میں کافی چھوٹا ماس میڈین ایروڈینامک قطر (ایم ایم اے ڈی) ہوتا ہے۔ ذرات براؤنین حرکت کے تابع ہیں: کولائڈ کی اعلی پھیلاؤ کی صلاحیت اور طویل معطلی کے وقت کا مطلب ہے کہ مائکرو پارٹیکلز نمایاں طور پر زیادہ دیر تک ہوا میں رہتے ہیں اور متبادل (خشک یا گیس) ایجنٹوں کے مقابلے میں محفوظ علاقے میں بہت کم باقیات چھوڑتے ہیں۔ ان کا بڑا مشترکہ سطح کا رقبہ سطح کے جذب کے ذریعے آزاد ریڈیکلز کو مؤثر طریقے سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ گاڑھا ہوا ایروسول سیلاب کے ایجنٹ ہیں۔ بند احاطے میں، آگ کے مقام اور اونچائی سے قطع نظر وہ موثر ہوتے ہیں۔ اس کا موازنہ خشک کیمیائی نظاموں سے کیا جا سکتا ہے، جن کا براہ راست مقصد شعلہ ہونا چاہیے۔ کھلی جگہوں پر، آگ کے اوپری حصے کو نشانہ بناتے وقت وہ معقول حد تک موثر ہوتے ہیں، گیس اور خشک ایجنٹوں کے برعکس جنہیں شعلوں کی بنیاد پر ہدایت دی جانی چاہیے۔ گاڑھا ہوا ایروسول ایجنٹ مکینیکل آپریشن، الیکٹرک آپریشن، یا مشترکہ الیکٹرو مکینیکل آپریشن کے ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے۔ عام طور پر جھاگ بجھانے والے آلات میں پائے جانے والے گیلے کیمیائی نظاموں کو، خشک کیمیائی نظاموں کی طرح، آگ پر سمت میں چھڑکایا جانا چاہیے۔ آگ کے معدومیت کے طریقے گرم، گاڑھا ہوا ایروسول آگ بجھانے والے ایجنٹ جسمانی اور کیمیائی دونوں سطحوں پر کام کرتے ہیں۔ وہ آگ بجھانے کے لیے چار طریقوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ ان چار عناصر پر عمل کرتے ہیں جنہیں فائر ٹیٹراہیڈرون کہا جاتا ہے۔ آگ کے معدوم ہونے کے یہ چار ذرائع ہیں: ایندھن کو کم کرنا یا الگ کرنا آکسیجن کو کم کرنا یا الگ کرنا حرارت کو کم کرنا مندرجہ بالا اجزاء کے سلسلہ وار رد عمل کو روکنا کنڈینسڈ ایروسولز کے بنیادی بجھانے کے طریقہ کار میں شعلہ کے آزاد ریڈیکلز کے ساتھ کیمیائی رد عمل کے ذریعے آگ ٹیٹراہیڈرون کا چوتھا عنصر شامل ہوتا ہے، اس لیے آگ کے دہن کے عمل میں مداخلت کرتا ہے۔ آزاد ریڈیکلز کو ہٹانا جیسا کہ ایروسول کے ذرات (K2CO3، KHCO3) گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور گرم شعلے کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں، وہ شعلے کی حرارت کی توانائی کو جذب کرتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں اور پوٹاشیم ریڈیکلز (K +، ذیل میں K· کا ذکر کیا گیا ہے-یعنی۔ غیر جوڑے والے الیکٹران کے ساتھ آئن)۔ وہ پوٹاشیم ریڈیکلز ہائیڈروکسائڈ (OH +)، ہائیڈروجن (H +) اور آکسیجن (O +) فری ریڈیکلز کے ساتھ بندھ جاتے ہیں جو عام طور پر دہن کو برقرار رکھتے ہیں، پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ (KOH) اور پانی (H2O) جیسے بے ضرر ضمنی پروڈکٹ مالیکیول تیار کرتے ہیں، اور دہن کو فعال رکھنے کے لیے درکار سلسلہ وار رد عمل کو توڑتے ہیں۔ آزاد ریڈیکلز کو اس طرح مندرجہ ذیل کیمیائی رد عمل کے ذریعے سلسلہ وار رد عمل سے ہٹا دیا جاتا ہے: K • + OH • = KOH KOH + H • = K • + H2O ایروسول دبانے والے انتہائی موثر ہیں کیونکہ پوٹاشیم ریڈیکلز "پھیلائے جاتے ہیں": وہ دونوں آگ کے آزاد ریڈیکلز کے ساتھ رد عمل کے ذریعے استعمال اور تیار ہوتے ہیں۔ شعلے کے دہن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری رد عمل میں خلل ڈالتے ہوئے، یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ دہن کے سلسلہ وار رد عمل ختم نہ ہو جائیں اور شعلہ بجھ نہ جائے۔ پورا عمل آکسیجن کے مواد کو ختم نہیں کرتا، محض اسے بے گھر کر دیتا ہے۔ آگ بجھانے کے دیگر اثرات کنڈینسڈ ایروسول ایجنٹوں میں آگ بجھانے کا ثانوی طریقہ کار بھی ہوتا ہے جو آگ کے ٹیٹراہیڈرون کے دیگر تین عناصر کو متاثر کرتا ہے: یہ آگ کے ایندھن کو الگ کرتا ہے، آکسیجن کو بے گھر کرتا ہے اور گرمی کو کم کرتا ہے۔ ایروسول کے ذرات اور گیسیں شعلے کے گیسی اجزاء کے ساتھ اختلاط کرتی ہیں۔ ایروسول شعلے کو مائکرو پارٹیکلز کی بڑی تعداد کے ساتھ بادل کے اندر لپیٹ کر ٹھنڈا کرتا ہے، ہر ایک ماس میڈین ایروڈینامک قطر (ایم ایم اے ڈی) کے ساتھ 1 سے 2 مائکرو میٹر تک چھوٹا ہوتا ہے۔ اگرچہ ہر مائکرو پارٹیکل کی سطح کا رقبہ انتہائی چھوٹا ہے، شعلے کے ارد گرد اور اس میں گھسنے والے ذرات کی بڑی مقدار شعلے کی گرمی کو جذب کرنے کے لیے کافی بڑا مشترکہ سطح کا رقبہ فراہم کرتی ہے۔ یہ بڑا سطح کا رقبہ دوسرے طریقوں کے مقابلے میں کم مقدار میں بجھانے والے ایجنٹ کا استعمال کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ آکسیجن کی نقل مکانی، یکساں تقسیم ایروسول پر مبنی آگ دبانے کے نظام عام طور پر ایروسول کو کافی زیادہ شرح سے اور کافی طویل عرصے تک خارج کر کے "ناک ڈاؤن" اثر پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ ایروسول کو "گاڑھا" کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مائکرو پارٹیکلز "گیسس ویکٹر" کے گھنے دھند پر مشتمل ہوتا ہے جو گیس جیسی، تین جہتی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے، جس میں مشکل سے پہنچنے والی، محدود جگہوں میں بھی تیز، یکساں تقسیم شامل ہے۔ دوبارہ آتش زدگی کو "ناک ڈاؤن" اثر اور آگ کے علاقے میں مسلسل سیلاب دونوں سے روکا جاتا ہے جو آکسیجن کو بے گھر کر دیتا ہے۔ آزاد ریڈیکلز کا دوبارہ امتزاج مائکرو پارٹیکلز عام طور پر دہن کے عمل میں پائے جانے والے رد عمل کی سطح سے بہت زیادہ رد عمل فراہم کرتے ہیں، جس سے قدرتی آزاد ریڈیکلز کے دوبارہ امتزاج کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے خالص آگ کی توانائی میں کمی واقع ہوتی ہے: O + H = OH + H + OH = H2O ہیٹ سنک تھرمل کولنگ چند رد عمل کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے: ایروسول ذرات کی اینڈوتھرمک مرحلے کی تبدیلیوں کے ذریعے حرارت کا جذب: K2CO3 (ٹھوس)-> K2CO3 (مائع)-> K2CO3 (گیس) اینڈوتھرمک سڑنے کے رد عمل کے ذریعے گرمی کا جذب: 2KHCO3 (ٹھوس)-> K2CO3 (ٹھوس) + CO2 ( مثال کے طور پر، کچھ کنڈینسڈ ایروسول فائر سپریسنٹس فی کیوبک میٹر ایجنٹ کے کلوگرام ماس کے لحاظ سے کلاس بی آتش گیر مائع پول فائر کو 1/5 ہیلون 1301 ایجنٹ کی مقدار یا 1/10 ہائیڈرو فلورکاربن یا فلوروکیٹون پر مبنی کلین ایجنٹ گیسس فائر سپریشن سسٹم کی مقدار کے ساتھ بجھا سکتے ہیں۔ کنڈینسڈ ایروسول فائر سپریسنٹس کی بجھانے کی کارکردگی شعلہ کے فوری آس پاس میں ایروسول ذرات کی کثافت پر منحصر ہے۔ گیس کی آگ کو دبانے کے نظام کی طرح، ایجنٹ شعلے کے ارد گرد جتنی تیزی سے تعمیر کر سکتا ہے، بجھانے والا ایجنٹ دہن کو روکنے میں اتنا ہی زیادہ موثر ہوتا ہے۔ ایروسول فائر سپریشن ایجنٹوں کی بجھانے اور ڈیزائن کی کثافت کا اظہار عام طور پر کلوگرام فی مکعب میٹر (کلوگرام/ایم 3) میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح، ایروسول بجھانے والے ایجنٹوں کی کارکردگی کئی عوامل پر منحصر ہوتی ہے، جیسے شعلے سے متعلق ایروسول کا مقام، دیگر آتش گیر آتش گیر مواد کی قربت، اس میں شامل ایندھن کی قسم وغیرہ۔ کنڈینسڈ ایروسول ڈیوائسز کو کنٹرولڈ ڈسچارج فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایروسول بنانے والا مرکب آلے کے اندر نصب کیا جاتا ہے، جسے پھر برقی یا مکینیکل انیشی ایٹر کے ساتھ نصب کیا جاتا ہے۔ الیکٹرک انیشی ایٹر کو فائر ڈٹیکشن کنٹرول یونٹ یا پینل کے ساتھ انٹرفیس کیا جاتا ہے، جسے دور سے فزیکل ذرائع جیسے کیبل کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے، فیوز میکانزم کے ساتھ ہاتھ سے چلایا جا سکتا ہے جیسے کہ دھواں پھیلانے والے دستی بموں میں استعمال ہوتا ہے، یا خودکار اور خود متحرک ہوتا ہے جب ایک لازمی ہیٹ سینسنگ ڈیوائس سے لیس ہوتا ہے۔ استعمال اور ایپلی کیشنز آٹومیٹڈ فائر سپریشن سسٹم بڑے پیمانے پر، بند سہولیات اور کمروں کی حفاظت کے لیے صنعت کے اندر بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ وہ کم تنصیب اور دیکھ بھال کے اخراجات (طویل شیلف اسٹوریج، غیر دباؤ اسٹوریج اور تقسیم) کے اضافی فائدے کے ساتھ گرم ایروسول ایجنٹوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چاہے جامد ہو یا پورٹیبل، گرم ایروسول بجھانے والے آلات ایک پتلی دھات یا پلاسٹک کے کیسنگ پر مشتمل ہوتے ہیں (نہ تو ایروسول پیدا کرنے والے کمپاؤنڈ اور نہ ہی اس کے نتیجے میں ایروسول پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے) اور بعض اوقات پائپنگ (اگرچہ عام طور پر غیر ضروری ہے)، ایک ابتدائی آلہ (ایکسوتھرمک رد عمل کے لیے ایکچوایٹر، یا تو برقی یا تھرمل)، کچھ ایروسول بنانے والے کمپاؤنڈ کو رد عمل کے جزو اور اضافی اجزاء کے ساتھ ملایا جاتا ہے، ایک ٹھوس کولنگ جزو اور کچھ ڈسچارج پورٹ (زبانیں)۔ کنڈینسڈ ایروسول پر مبنی آگ بجھانے کے نظام (سی اے ایف ای ایس) صنعتوں اور عوامی سہولیات میں وسیع پیمانے پر پائے جاتے ہیں۔ آگ بجھانے والے ایجنٹوں کو لگانے کے دو استعمال ہیں: فلڈنگ فائر پروٹیکشن سسٹم کے طور پر یا مقامی ایپلی کیشن فائر سپریشن سسٹم کے طور پر۔ سیلاب کی آگ کو مکمل طور پر دبانے کے لیے، مقررہ جگہ کے اندر آگ بجھانے کے لیے درکار ایروسول کی کل مقدار کا تعین کیا جانا چاہیے۔ ایروسول آلات کی متعلقہ تعداد جو اجتماعی طور پر مطلوبہ ایروسول کی مقدار کو خارج کرے گی، پھر نصب کی جاتی ہے، عام طور پر چھت یا دیوار پر۔ الیکٹرک انیشی ایٹرز سے لیس ایروسول ڈیوائسز ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور فائر الارم کنٹرول پینل کے ذریعے ریلے کیے جاتے ہیں۔ چونکہ ایروسول آلات خود مختار ہوتے ہیں اور اسٹوریج کنٹینر اور گیس کو آگے بڑھانے والے نوزل دونوں کے طور پر کام کرتے ہیں، اس لیے دور دراز اسٹوریج کے مقام سے آگ بجھانے والے ایجنٹ کو منتقل کرنے یا تقسیم کرنے کے لیے کسی ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کی ضرورت نہیں ہے، جس کے نتیجے میں فرش کی جگہ کی بچت اور نقل و حمل کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوکل ایپلی کیشن فائر سپریشن عام طور پر ہینڈ ہیلڈ پورٹیبل ڈیوائس کے ذریعے لگایا جاتا ہے جسے براہ راست آگ کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اسٹریمنگ پورٹیبل آگ بجھانے والے یونٹوں کے برعکس، آپریٹرز کو آگ بجھانے والے ایجنٹ کو براہ راست شعلوں پر لگاتے ہوئے آگ کے قریب پہنچ کر خود کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورٹیبل کنڈینسڈ ایروسول ڈیوائس کو عام طور پر 360 ڈگری اسپرے کون میں ایروسول کو منتشر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے آگ کے آس پاس ایک بڑا ایروسول بادل بنتا ہے۔ ایروسول فوری طور پر شعلوں کو کم کر دیتا ہے کیونکہ اس کے ذرات آگ کے قریب پہنچتے ہیں اور شعلے کو غیر جانبدار کرنے والے پوٹاشیم ریڈیکلز پیدا کرتے ہیں۔ شعلوں کو اس وقت تک دبایا جاتا ہے جب تک کہ ایروسول کافی کثافت برقرار رکھے۔ اگر ایروسول آگ بجھانے کے لیے کافی کثافت حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے، تب بھی یہ آگ کو دبا دیتا ہے، جس سے نمایاں طور پر کم گرمی برقرار رہتی ہے۔ یہ فائر فائٹرز کو پیش کرتا ہے، مثال کے طور پر، شعلوں کو قابل انتظام گرمی کی سطح تک لانے اور کمرے کے درجہ حرارت کو کم کرنے کا ایک آلہ جب نلی کی ٹیم جلتے ہوئے علاقے میں داخل ہوتی ہے۔ ایک اور مثال کے طور پر، پہلے جواب دہندگان آگ کو دبانے کے لیے ایک بند علاقے کے اندر گاڑھا ہوا ایروسول تعینات کر سکتے ہیں جبکہ رہائشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر سکتے ہیں۔ کنڈینسڈ ایروسول سسٹم ہیلن 1301 سسٹمز اور ہائی پریشر کاربن ڈائی آکسائیڈ سسٹمز کے متبادل کے طور پر خصوصی خطرے کی ایپلی کیشنز کے لیے موزوں ہیں۔ ایروسول سسٹمز کو کلین ایجنٹ گیسس سپریسنٹس یا واٹر مسٹ سسٹمز کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماحولیاتی اثرات اور خطرات ایروسول آگ کو دبانے کے نظام 90 کی دہائی میں آتش بازی سے اخذ کیے گئے ہیں۔ 1974 میں اوزون کی کمی کی دریافت روایتی، ہالون پر مبنی آگ بجھانے والے ایجنٹوں کے متبادل پر تحقیق کا باعث بنی، مثالی طور پر صفر اوزون کی کمی کے اثرات اور گلوبل وارمنگ کی صلاحیت کو کم کرنے کے ساتھ۔ مونٹریال پروٹوکول نے ہالون پر مبنی مصنوعات پر مرحلہ وار پابندی نافذ کی۔ پائرو ٹیکنیکل طور پر تیار کردہ ایروسول بجھانے والا ایجنٹ (پی جی اے ای اے) سب سے پہلے 1992 میں سینیکل نے تجویز کیا تھا۔ ریاستہائے متحدہ کی ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی نے کل سیلاب کے نظام میں ہالون 1301 کے قابل قبول متبادل کے طور پر کنڈینسڈ ایروسول فائر سپریشن سسٹم کی منظوری دے دی ہے۔ کنڈینسڈ ایروسول بجھانے والے آلات بھی غیر اوزون ختم کرنے والے ہوتے ہیں اور گلوبل وارمنگ کی بہت کم یا کوئی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں (او ڈی پی، جی ڈبلیو پی اور اے ٹی ایل صفر کے برابر)۔ پوٹاشیم نائٹریٹ پر مبنی مرکب تباہ کن ضمنی مصنوعات تیار کرتا ہے جو الیکٹرانک اور برقی آلات کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ساتھ ہی پانی کی بوندوں پر مشتمل نامیاتی مادے کو خراب کر سکتا ہے، اس کے علاوہ انسانی صحت پر منفی اثرات اور ماحول کی مرئیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کٹاؤ کا تعلق بڑی تعداد میں تباہ کن ضمنی مصنوعات جیسے آکسائڈز، ہائیڈرو آکسائڈز اور الکلین دھاتوں کے کاربونیٹس کے ساتھ ساتھ گرم ایروسول میں موجود کچھ تیزابیت والی این او ایکس اور سی او 2 گیسوں سے ہے۔ اسٹرونشیم نائٹریٹ پر مبنی مرکبات اس مسئلے کو حل کرتے نظر آتے ہیں: الکلائن دھاتوں کو الکلائن ارتھ دھاتوں (جیسے میگنیشیم اور اسٹرونشیم) سے تبدیل کرنے سے اس حقیقت کا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے آکسائڈز، ہائیڈرو آکسائڈز اور کاربونیٹس اگھلنشیل ہیں۔ حفاظتی خدشات اور واقعات حفاظتی خدشات اگرچہ محفوظ (غیر زہریلے) کیمیکلز کا استعمال کرتے ہوئے، ایروسول فائر سپریشن سسٹم ایک ایکسوتھرمک رد عمل اور سپر فائن ذرات کے پھیلنے پر انحصار کرتے ہیں، جو دونوں وابستہ خطرات کے ساتھ آتے ہیں۔ زیادہ تر نظام آتش گیر اخراج اور ایروسول کی بہتر (یکساں) تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے پیدا شدہ ایروسول کو ٹھنڈا کرتے ہیں، پھر بھی گرم دہن کی مصنوعات کی وجہ سے جلنے، گرمی کی شاک ویوز، دھماکوں یا ثانوی آگ سے بچنے کے لیے کنٹرولڈ ڈسچارج انجام دینے کی سفارش کی جاتی ہے (مثال کے طور پر، گرم ایروسول ڈسچارج پورٹ پر 1200K تک پہنچ سکتا ہے یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے)۔ دہن کی ضمنی مصنوعات بھی بند علاقے میں کم مرئیت اور آنکھوں میں جلن کا سبب بن سکتی ہیں۔ خارج شدہ ایروسول میں موجود باریک ذرات (ڈی پی <2.5μm) اور دہن کے ضمنی مصنوعات برونچیل درخت میں برونچی کی دیواروں پر جمع ہو سکتے ہیں، مبینہ طور پر سانس کی دائمی بیماریوں اور سانس کی شدید بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ تیزابی این او ایکس اور سی او 2 گیسیں سانس کے پیتھوجینز کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ زیادہ تر مینوفیکچررز تجویز کرتے ہیں کہ یا تو خالی سہولیات میں ایروسول کے اخراج کو خودکار بنائیں، اور ساتھ ہی دہن ختم ہونے کے بعد ضمنی مصنوعات کو چند منٹ کے لیے آباد ہونے دیں۔ ایروسول فائر سپریشن سسٹم کا استعمال کلاس اے (ٹھوس) مواد میں گہری آگ پر، رد عمل والی دھاتوں اور دھاتی ہائیڈرائڈز کے ساتھ، کیمیکلز کے ساتھ جو فوری آکسیڈائزر ہیں (مثال کے طور پر، گن پاؤڈر، نائٹروسیلولوز)، اور خودکار تھرمل سڑنے سے گزرنے کے قابل کیمیکلز کے ساتھ نہیں کیا جانا چاہئے۔ واقعات 13 مارچ 2016 کو بینک والٹ میں ایروسول سسٹم کے غلط طور پر چالو ہونے سے آٹھ افراد ہلاک اور سات زخمی ہو گئے تھے۔ خبروں میں دعوی کیا گیا کہ نظام آکسیجن کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ کارخانہ دار کا کہنا ہے کہ نظام آکسیجن کو منتقل نہیں کرتا ہے۔ 15 نومبر، 2019 کو، برطانیہ میں ماہی گیری کے ایک جہاز پر سوار ایک شخص اس وقت ہلاک ہو گیا جب تنصیب کے دوران ایک کنڈینسڈ ایروسول فائر سپریشن سسٹم نادانستہ طور پر چالو ہو گیا۔ اس واقعے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں اس لیے ہلاکت کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ مزید پڑھنے کے لیے یو ایل 2775 دائرہ کار، فکسڈ کنڈینسڈ ایروسول بجھانے کا نظام یونٹس یو ایل ایف ڈبلیو ایس اے گائیڈ، فکسڈ کنڈینسڈ ایروسول بجھانے کا نظام یونٹس اگافونوف وی، اور دیگر۔ 2004 میں۔ کنڈینسڈ ایروسولز کے ذریعہ آگ کو دبانے کا طریقہ کار۔ "15 ویں ایچ او ٹی سی کی کارروائی"۔ NIST، pp 984-993۔ ڈوائر، ڈیوڈ جے۔ 2011 میں۔ آگ بجھانے کا بہتر نظام راستے میں ہے۔ "دی سرف رائڈر"، 14-15:2001-01-28۔ کیبرٹ، چارلس جے اور ڈائرڈورف، ڈگلس۔ 1993۔ منسلک مائکرون ایروسول ایجنٹ (ای ایم ایم اے)۔ ہالون متبادل تکنیکی کانفرنس، 1993۔ نیسٹ۔ مئی 11-13، 1993، پی پی 421-435 جہاز سے ساحل کنیکٹر کے لیے ہالون متبادل۔ سپیکٹرا، 12:2001 فلیمنگ، جیمز ڈبلیو، ولیمز، بریڈلی اے اور شینسن، رونالڈ ایس۔ 2002۔ ایروسولز کی دبانے کی تاثیر: سائز اور شعلہ کی قسم کا اثر۔ NIST SP 984-4۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹینڈرڈز اینڈ ٹیکنالوجی بیرونی روابط یورپی کمیٹی برائے اسٹینڈرڈائزیشن، فکسڈ فائر فائٹنگ سسٹم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن، کنڈینسڈ ایروسول فائر بجھانے کے نظام فائر سپریشن