Distribution management system
ڈسٹری بیوشن مینجمنٹ سسٹم (ڈی ایم ایس) ایپلی کیشنز کا ایک مجموعہ ہے جو برقی طاقت کی تقسیم کے نیٹ ورک کی موثر اور قابل اعتماد طریقے سے نگرانی اور کنٹرول کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ الیکٹرک ڈسٹری بیوشن سسٹم کی نگرانی اور کنٹرول کے ساتھ کنٹرول روم اور فیلڈ آپریٹنگ اہلکاروں کی مدد کے لیے ایک فیصلہ سپورٹ سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے۔ بجلی کی بندش کو کم کرنے، بندش کے وقت کو کم سے کم کرنے، قابل قبول تعدد اور وولٹیج کی سطح کو برقرار رکھنے کے لحاظ سے سروس کی وشوسنییتا اور معیار کو بہتر بنانا ڈی ایم ایس کے کلیدی ڈیلیوری ایبل ہیں۔ حالیہ برسوں میں برقی توانائی کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور صارفین کی ضرورت اور بجلی کے معیار کی تعریفوں میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ جیسے جیسے برقی توانائی روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنتی گئی، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال اور وشوسنییتا اہم ہوتی گئی۔ ریئل ٹائم نیٹ ورک ویو اور متحرک فیصلے وسائل کو بہتر بنانے اور مطالبات کے انتظام کے لیے اہم بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر برقی نیٹ ورک میں تقسیم کے انتظام کے نظام کی ضرورت ہے۔ جائزہ زیادہ تر ڈسٹری بیوشن یوٹیلیٹیز اپنے آؤٹیج مینجمنٹ سسٹم (او ایم ایس) کے ذریعے آئی ٹی حلوں کا جامع استعمال کر رہی ہیں جو کسٹمر انفارمیشن سسٹم (سی آئی ایس)، جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم (جی آئی ایس) اور انٹرایکٹو وائس رسپانس سسٹم (آئی وی آر ایس) جیسے دیگر نظاموں کا استعمال کرتی ہیں۔ آؤٹ ایج مینجمنٹ سسٹم میں ڈسٹری بیوشن سسٹم کا نیٹ ورک جزو/کنیکٹیویٹی ماڈل ہوتا ہے۔ نیٹ ورک پر حفاظتی آلات (جیسے سرکٹ بریکر) کے مقامات کے بارے میں معلومات کے ساتھ صارفین کی طرف سے بندش کالوں کے مقامات کو یکجا کرکے، بندش کے مقامات کی پیش گوئی کے لیے ایک قاعدہ انجن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر بحالی کی سرگرمیاں ترتیب دی جاتی ہیں اور عملے کو اسی کے لیے روانہ کیا جاتا ہے۔ اس کے متوازی، ڈسٹری بیوشن یوٹیلیٹیز نے سپروائزری کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکوزیشن (ایس سی اے ڈی اے) سسٹم کو شروع کرنا شروع کیا، ابتدائی طور پر صرف اپنے ہائی وولٹیج سب اسٹیشنوں پر۔ وقت گزرنے کے ساتھ، ایس سی اے ڈی اے کا استعمال آہستہ آہستہ کم وولٹیج کی سطح پر سائٹس تک بڑھ گیا ہے۔ ڈی ایم ایس حقیقی وقت کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور کنٹرول سینٹر میں ایک ہی کنسول پر تمام معلومات مربوط طریقے سے فراہم کرتے ہیں۔ ان کی ترقی مختلف جغرافیائی علاقوں میں مختلف تھی۔ مثال کے طور پر، امریکہ میں، ڈی ایم ایس میں عام طور پر بندش کے انتظام کے نظام کو اگلے درجے تک لے کر، مکمل ترتیبات کو خودکار بنا کر اور پورے تقسیم کے سپیکٹرم کا ایک اختتامی، مربوط نظارہ فراہم کرکے ترقی ہوئی۔ برطانیہ میں، اس کے برعکس، زیادہ گھنے اور زیادہ جڑے ہوئے نیٹ ورک ٹوپولوجیز، صحت اور حفاظت کے مضبوط ضابطوں کے ساتھ مل کر، ہائی وولٹیج سوئچنگ آپریشنز کی ابتدائی مرکزیت کا باعث بنے تھے، ابتدائی طور پر کاغذ کے ریکارڈ اور بڑے وال بورڈز پر چھپے ہوئے اسکیمیٹک خاکے استعمال کیے گئے تھے جو موجودہ چلنے والی حالتوں کو ظاہر کرنے کے لیے مقناطیسی علامتوں کے ساتھ 'ڈریسڈ' تھے۔ وہاں، ڈی ایم ایس ابتدائی طور پر ایس سی اے ڈی اے سسٹمز سے بڑھے کیونکہ ان میں توسیع کی گئی تاکہ ان مرکزی کنٹرول اور حفاظتی انتظام کے طریقہ کار کو الیکٹرانک طور پر منظم کیا جا سکے۔ ان ڈی ایم ایس کو ابتدائی او ایم ایس کی ضرورت سے بھی زیادہ تفصیلی جزو/کنیکٹوٹی ماڈل اور اسکیمیٹکس کی ضرورت تھی کیونکہ نیٹ ورک پر ہر ممکنہ آئسولیشن اور ارتھنگ پوائنٹ کو شامل کرنا پڑتا تھا۔ برطانیہ جیسے علاقوں میں، لہذا، نیٹ ورک جزو/کنیکٹوٹی ماڈل عام طور پر پہلے ڈی ایم ایس میں تیار کیے جاتے تھے، جبکہ امریکہ میں یہ عام طور پر جی آئی ایس میں بنائے جاتے تھے۔ ڈی ایم ایس میں عام ڈیٹا فلو میں ایس سی اے ڈی اے سسٹم، انفارمیشن اسٹوریج اینڈ ریٹریول (آئی ایس آر) سسٹم، کمیونیکیشن (سی او ایم) سرورز، فرنٹ اینڈ پروسیسرز (ایف ای پیز) اور فیلڈ ریموٹ ٹرمینل یونٹس (ایف آر ٹی یو) ہوتے ہیں۔ ڈی ایم ایس کیوں؟ بندش کی مدت کو کم کریں بندش کی پیش گوئیوں کی رفتار اور درستگی کو بہتر بنائیں۔ بہتر بندش کا پتہ لگانے کے ذریعے عملے کی گشت اور ڈرائیو کے اوقات کو کم کریں۔ آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنائیں بحالی کے مقاصد کے حصول کے لیے عملے کے ضروری وسائل کا تعین کریں۔ آپریٹنگ علاقوں کے درمیان وسائل کا مؤثر استعمال کریں۔ اس بات کا تعین کریں کہ باہمی امدادی عملے کو کب شیڈول کرنا بہتر ہے۔ صارفین کے اطمینان میں اضافہ ڈی ایم ایس میں آئی وی آر اور دیگر موبائل ٹیکنالوجیز شامل ہیں، جس کے ذریعے صارفین کی کالوں کے لیے بہتر بندش مواصلات ہوتے ہیں۔ گاہکوں کو زیادہ درست تخمینی بحالی کے اوقات فراہم کریں۔ بندش سے متاثر ہونے والے تمام صارفین کا سراغ لگا کر، ہر فیڈر پر ہر ڈیوائس کی برقی ترتیبات کا تعین کرکے، اور ہر بحالی کے عمل کے بارے میں تفصیلات مرتب کرکے سروس کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔ ڈی ایم ایس افعال مناسب فیصلہ سازی اور او اینڈ ایم سرگرمیوں کی حمایت کرنے کے لیے، ڈی ایم ایس حل کو درج ذیل افعال کی حمایت کرنی چاہیے: نیٹ ورک ویژوئلائزیشن اور سپورٹ ٹولز تجزیاتی اور ریمیڈیئل ایکشن یوٹیلیٹی پلاننگ ٹولز سسٹم پروٹیکشن اسکیموں کے لیے ایپلی کیشنز ڈی ایم ایس کے ذریعے انجام دیے جانے والے اس کے مختلف ذیلی افعال ذیل میں درج ہیں:-نیٹ ورک کنیکٹوٹی اینالیسس (این سی اے) ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک عام طور پر ایک بڑے علاقے کا احاطہ کرتا ہے اور مختلف وولٹیج کی سطحوں پر مختلف صارفین کو کیٹرنگ پاور فراہم کرتا ہے۔ لہذا بڑے جی آئی ایس/آپریٹر انٹرفیس پر مطلوبہ ذرائع اور بوجھ کا پتہ لگانا اکثر بہت مشکل ہوتا ہے۔ عام ایس سی اے ڈی اے سسٹم جی یو آئی کے ساتھ فراہم کردہ پیننگ اور زومنگ عین آپریشنل ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہے۔ نیٹ ورک کنیکٹوٹی تجزیہ ایک آپریٹر کی مخصوص فعالیت ہے جو آپریٹر کو ترجیحی نیٹ ورک یا جزو کی شناخت یا پتہ لگانے میں بہت آسانی سے مدد کرتی ہے۔ این سی اے مطلوبہ تجزیہ کرتا ہے اور مختلف نیٹ ورک بوجھ کے فیڈ پوائنٹ کی نمائش فراہم کرتا ہے۔ تمام سوئچنگ ڈیوائسز جیسے سرکٹ بریکر (سی بی)، رنگ مین یونٹ (آر ایم یو) اور/یا آئسولیٹرز کی حیثیت کی بنیاد پر جو نیٹ ورک ماڈل کی ٹوپولوجی کو متاثر کرتے ہیں، موجودہ نیٹ ورک ٹوپولوجی کا تعین کیا جاتا ہے۔ این سی اے آپریٹر کو نیٹ ورک میں ریڈیل موڈ، لوپس اور متوازی کی نشاندہی کرنے والے ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کی آپریٹنگ حالت کو جاننے میں مزید مدد کرتا ہے۔ شیڈول اور سیفٹی مینجمنٹ کو تبدیل کرنا برطانیہ جیسے علاقوں میں ڈی ایم ایس کا ایک بنیادی کام ہمیشہ محفوظ تبدیلی کی حمایت کرنا اور نیٹ ورک پر کام کرنا رہا ہے۔ کنٹرول انجینئرز کام کرنے سے پہلے نیٹ ورک کے ایک حصے کو الگ تھلگ کرنے اور محفوظ بنانے کے لیے سوئچنگ شیڈول تیار کرتے ہیں، اور ڈی ایم ایس اپنے نیٹ ورک ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے ان شیڈولز کی توثیق کرتا ہے۔ بدلنے کے نظام الاوقات ٹیلی کنٹرول اور دستی (سائٹ پر) بدلنے کی کارروائیوں کو یکجا کر سکتے ہیں۔ جب مطلوبہ حصے کو محفوظ بنا دیا جاتا ہے، تو ڈی ایم ایس پیمیٹ ٹو ورک (پی ٹی ڈبلیو) دستاویز جاری کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کی منسوخی کے بعد جب کام ختم ہو جاتا ہے، تو بدلنے کا شیڈول پھر عام چلانے کے انتظامات کی بحالی میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ کسی بھی آپریشنل پابندیوں کی عکاسی کرنے کے لیے اجزاء کو تبدیل کرنے کو بھی ٹیگ کیا جا سکتا ہے۔ نیٹ ورک جزو/کنیکٹوٹی ماڈل، اور متعلقہ خاکے، ہمیشہ بالکل تازہ ترین رکھے جانے چاہئیں۔ اس لیے سوئچنگ شیڈول کی سہولت نیٹ ورک ماڈل میں 'پیچز' کو نوکریوں کے مناسب مرحلے پر لائیو ورژن پر لاگو کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اصطلاح 'پیچ' اس طریقہ سے ماخوذ ہے جو پہلے وال بورڈ کے خاکے کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ریاستی تخمینہ (ایس ای) ریاستی تخمینہ ٹرانسمیشن نیٹ ورک کے لیے مجموعی نگرانی اور کنٹرول سسٹم کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد سسٹم کے وولٹیج کا قابل اعتماد تخمینہ فراہم کرنا ہے۔ ریاستی تخمینہ کار کی طرف سے یہ معلومات پورے نیٹ ورک میں کنٹرول مراکز اور ڈیٹا بیس سرورز تک پہنچتی ہے۔ دلچسپی کے متغیرات آپریٹنگ حدود کے مارجن، آلات کی صحت اور آپریٹر کی مطلوبہ کارروائی جیسے پیرامیٹرز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ریاستی تخمینہ کار اعلی اعتماد کے ساتھ دلچسپی کے ان متغیرات کا حساب لگانے کی اجازت دیتے ہیں اس حقیقت کے باوجود کہ پیمائش شور سے خراب ہو سکتی ہے، یا غائب یا غلط ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ہم براہ راست حالت کا مشاہدہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن پیمائش کے اسکین سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جسے ہم آہنگ سمجھا جاتا ہے۔ الگورتھم کو اس حقیقت کی اجازت دینے کی ضرورت ہے کہ شور کی موجودگی پیمائش کو موڑ سکتی ہے۔ ایک عام بجلی کے نظام میں، ریاست نیم مستحکم ہوتی ہے۔ وقت کے مستقل کافی تیز ہوتے ہیں تاکہ نظام کی حرکیات تیزی سے ختم ہو جائیں (پیمائش کی تعدد کے حوالے سے)۔ ایسا لگتا ہے کہ نظام جامد حالتوں کی ایک ترتیب کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے جو مختلف پیرامیٹرز جیسے لوڈ پروفائل میں تبدیلیوں سے کارفرما ہیں۔ ریاستی تخمینہ کار کے ان پٹ مختلف ایپلی کیشنز جیسے لوڈ فلو تجزیہ، ہنگامی تجزیہ، اور دیگر ایپلی کیشنز کو دیے جا سکتے ہیں۔ لوڈ فلو ایپلی کیشنز (ایل ایف اے) لوڈ فلو اسٹڈی ایک اہم ٹول ہے جس میں پاور سسٹم پر لاگو عددی تجزیہ شامل ہے۔ بوجھ کے بہاؤ کا مطالعہ عام طور پر سنگل لائن خاکہ جیسے آسان نوٹیشن کا استعمال کرتا ہے اور وولٹیج اور کرنٹ کے بجائے اے سی پاور کی مختلف شکلوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ نارمل اسٹیڈی اسٹیٹ آپریشن میں پاور سسٹمز کا تجزیہ کرتا ہے۔ پاور فلو اسٹڈی کا مقصد مخصوص لوڈ اور جنریٹر حقیقی پاور اور وولٹیج کے حالات کے لیے پاور سسٹم میں ہر بس کے لیے مکمل وولٹیج اینگل اور شدت کی معلومات حاصل کرنا ہے۔ ایک بار یہ معلومات معلوم ہو جانے کے بعد، ہر شاخ پر حقیقی اور رد عمل والی طاقت کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ جنریٹر رد عمل والی بجلی کی پیداوار کا تجزیاتی طور پر تعین کیا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کی غیر لکیری نوعیت کی وجہ سے، قابل قبول رواداری کے اندر حل حاصل کرنے کے لیے عددی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لوڈ ماڈل کو ٹیلی میٹر یا پیش گوئی شدہ فیڈر کرنٹس سے ملنے کے لیے خود بخود بوجھ کا حساب لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہر انفرادی ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمر میں لوڈ کو مناسب طریقے سے تقسیم کرنے کے لیے کسٹمر ٹائپ، لوڈ پروفائلز اور دیگر معلومات کا استعمال کرتا ہے۔ پاور سسٹمز کی مستقبل میں توسیع کی منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ موجودہ سسٹمز کے بہترین آپریشن کا تعین کرنے کے لیے لوڈ فلو یا پاور فلو اسٹڈیز اہم ہیں۔ وولٹ-وی اے آر کنٹرول (وی وی سی) وولٹ-وی اے آر کنٹرول یا وی وی سی سے مراد پورے پاور ڈسٹری بیوشن سسٹم میں وولٹیج کی سطح اور ری ایکٹیو پاور (وی اے آر) کے انتظام کا عمل ہے۔ یہ دونوں مقداریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے رد عمل کی طاقت ایک انڈکٹو لائن پر بہتی ہے (اور تمام لائنوں میں کچھ انڈکشن ہوتا ہے) اس لائن کو وولٹیج ڈراپ نظر آتا ہے۔ وی وی سی میں ایسے آلات شامل ہیں جو وولٹیج ڈراپ کے سائز کو تبدیل کرنے کے لیے گرڈ میں جان بوجھ کر ری ایکٹیو پاور داخل کرتے ہیں، ان آلات کے علاوہ جو وولٹیج کو زیادہ براہ راست کنٹرول کرتے ہیں۔ میراث گرڈ میں، وولٹیج مینجمنٹ کو انجام دینے کے لیے تین بنیادی ٹولز ہیں: لوڈ ٹیپ چینجرز (ایل ٹی سی)، وولٹیج ریگولیٹرز، اور کیپسیٹر بینک۔ ایل ٹی سی اور وولٹیج ریگولیٹرز متغیر موڑ کے تناسب والے ٹرانسفارمرز کا حوالہ دیتے ہیں جو نیٹ ورک میں اسٹریٹجک پوائنٹس پر رکھے جاتے ہیں اور ضرورت کے مطابق وولٹیج کو بڑھانے یا کم کرنے کے لیے ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں۔ کیپیسیٹر بینک رد عمل والی طاقت "پیدا" کرکے وولٹیج کا انتظام کرتے ہیں، اور اب تک وہ بنیادی اوزار رہے ہیں جن کے ذریعے حقیقی وولٹ/وی اے آر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے کیپسیٹرز سوئچ کے ذریعے شونٹ کنفیگریشن میں گرڈ سے جڑے ہوتے ہیں، جو بند ہونے پر کیپسیٹرز کو وی اے آر پیدا کرنے اور کنکشن کے مقام پر وولٹیج کو بڑھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ مستقبل میں، مزید وی وی سی کو سمارٹ انورٹرز اور دیگر تقسیم شدہ نسل کے وسائل کے ذریعے انجام دیا جا سکتا ہے، جو ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک میں رد عمل والی طاقت کو بھی داخل کر سکتے ہیں۔ وی وی سی ایپلی کیشن آپریٹر کو تمام وی وی سی آلات کے لیے مطلوبہ ایکشن پلان تجویز کرکے خطرناک طور پر کم یا ہائی وولٹیج کے حالات کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ منصوبہ ایک مطلوبہ ٹیپ پوزیشن اور کیپسیٹر سوئچنگ اسٹیٹ دے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وولٹیج اپنی برائے نام قیمت کے قریب رہے اور اس طرح افادیت کے لیے وولٹ-وی اے آر کنٹرول فنکشن کو بہتر بنائے۔ مستحکم وولٹیج پروفائل کو برقرار رکھنے کے علاوہ، وی وی سی کے پاس بجلی کی لائنوں کی ایمپیسیٹی (کرنٹ لے جانے کی صلاحیت) کے ممکنہ فوائد ہیں۔ ایسے بوجھ ہو سکتے ہیں جن میں رد عمل والے اجزاء جیسے کیپسیٹرز اور انڈکٹرز (جیسے الیکٹرک موٹرز) ہوتے ہیں جو گرڈ پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بوجھوں کا رد عمل والا حصہ ان کے مقابلے میں زیادہ کرنٹ کھینچنے کا سبب بنتا ہے بصورت دیگر موازنہ، خالص طور پر مزاحم بوجھ کھینچتا ہے۔ اضافی کرنٹ کے نتیجے میں ٹرانسفارمر، کنڈکٹر وغیرہ جیسے آلات گرم ہو سکتے ہیں۔ جس کے بعد کل کرنٹ کو لے جانے کے لیے سائز تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایک مثالی پاور سسٹم کو سسٹم میں تمام سطحوں پر ری ایکٹیو پاور کی پیداوار، جذب اور بہاؤ کی احتیاط سے منصوبہ بندی کرکے کرنٹ کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ ایپلی کیشن (ایل ایس اے) الیکٹرک ڈسٹری بیوشن سسٹمز میں ٹرانسمیشن لائن کے لمبے حصے، متعدد انجیکشن پوائنٹس اور صارفین کی مانگ میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیات فطری طور پر عدم استحکام یا غیر متوقع نظام کے حالات کا شکار ہوتی ہیں جو سنگین ناکامی کا باعث بن سکتی ہیں۔ عدم استحکام عام طور پر فالٹ، چوٹی کی کمی یا حفاظتی ناکامیوں کی وجہ سے پاور سسٹم کے ارتعاش سے پیدا ہوتا ہے۔ ڈسٹری بیوشن لوڈ شیڈنگ اور بحالی کی اسکیمیں کسی بھی افادیت میں ہنگامی آپریشن اور کنٹرول میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک خودکار لوڈ شیڈنگ ایپلی کیشن ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک میں پہلے سے طے شدہ ٹرگر کے حالات کا پتہ لگاتا ہے اور کنٹرول کے اقدامات کے پہلے سے طے شدہ سیٹ انجام دیتا ہے، جیسے کہ غیر اہم فیڈروں کو کھولنا یا بند کرنا، ڈاون اسٹریم ڈسٹری بیوشن یا انجیکشن کے ذرائع کو دوبارہ ترتیب دینا، یا ٹرانسفارمر پر ٹیپ کنٹرول انجام دینا۔ جب ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک پیچیدہ ہوتا ہے اور کسی بڑے علاقے کا احاطہ کرتا ہے، تو نیچے کی طرف کیے گئے ہنگامی اقدامات نیٹ ورک کے اوپر والے حصوں پر بوجھ کو کم کر سکتے ہیں۔ غیر خودکار نظام میں، آگاہی اور دستی آپریٹر کی مداخلت پریشانی کو کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر پریشانیوں کو تیزی سے حل نہیں کیا جاتا ہے، تو وہ تیزی سے پھیل سکتے ہیں اور بڑی تباہ کن ناکامی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ڈی ایم ایس کو ایک ماڈیولر خودکار لوڈ شیڈنگ اور بحالی ایپلی کیشن فراہم کرنے کی ضرورت ہے جو کسی بھی افادیت کے لیے ہنگامی آپریشن اور کنٹرول کی ضروریات کو خودکار بناتی ہے۔ ایپلیکیشن میں مختلف سرگرمیوں کا احاطہ ہونا چاہیے جیسے انڈر فریکوئنسی لوڈ شیڈنگ (یو ایف ایل ایس)، حد کی خلاف ورزی اور دن پر مبنی لوڈ شیڈنگ اسکیموں کا وقت جو عام طور پر آپریٹر کے ذریعے انجام دی جاتی ہیں۔ فالٹ مینجمنٹ اینڈ سسٹم ری اسٹوریشن (ایف ایم ایس آر) وشوسنییتا اور بجلی کی فراہمی کا معیار کلیدی پیرامیٹرز ہیں جنہیں کسی بھی یوٹیلیٹی کے ذریعے یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ کسٹمر کے لیے بندش کے وقت کی مدت میں کمی، تمام یوٹیلیٹی وشوسنییتا اشاریوں میں بہتری لائے گی لہذا ایف ایم ایس آر یا خودکار سوئچنگ ایپلی کیشنز ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایف ایم ایس آر کے لیے درکار دو اہم خصوصیات یہ ہیں: سوئچنگ مینجمنٹ اور تجویز کردہ سوئچنگ پلان ڈی ایم ایس ایپلی کیشن ایس سی اے ڈی اے سسٹم سے فالٹ کی معلومات حاصل کرتی ہے اور فالٹ کی شناخت کے لیے اور سوئچنگ مینجمنٹ ایپلی کیشن چلانے پر اسی پر عمل کرتی ہے۔ ایپلی کیشنز کے ذریعے نتائج کو ایکشن پلان میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایکشن پلان میں آٹومیٹک لوڈ بریک سوئچ/آر ایم یو/سیکشنلائزر کو آن/آف کرنا شامل ہے۔ ایکشن پلان کی تصدیق فعالیت کے ذریعہ فراہم کردہ اسٹڈی موڈ میں کی جا سکتی ہے۔ ترتیب کی بنیاد پر تبدیلی کا انتظام دستی/خودکار ہو سکتا ہے۔ فیڈ ری کنفیگریشن (ایل بی ایف آر) کے ذریعے لوڈ بیلنسنگ فیڈ ری کنفیگریشن کے ذریعے لوڈ بیلنسنگ یوٹیلیٹیز کے لیے ایک لازمی ایپلی کیشن ہے جہاں ان کے پاس متعدد فیڈرز ہوتے ہیں جو بوجھ سے بھرے علاقے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نیٹ ورک پر بوجھ کو متوازن کرنے کے لیے، آپریٹر نیٹ ورک کے دوسرے حصوں میں بوجھ کو دوبارہ روٹ کرتا ہے۔ آپ کو برقی تقسیم کے نظام میں توانائی کی فراہمی کا انتظام کرنے اور مسائل کے علاقوں کی نشاندہی کرنے کی اجازت دینے کے لیے ایک فیڈر لوڈ مینجمنٹ (ایف ایل ایم) ضروری ہے۔ ایک فیڈر لوڈ مینجمنٹ ڈسٹری بیوشن سسٹم کی اہم علامات کی نگرانی کرتا ہے اور تشویش کے علاقوں کی نشاندہی کرتا ہے تاکہ ڈسٹری بیوشن آپریٹر کو پہلے سے خبردار کیا جائے اور جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو وہاں مؤثر طریقے سے توجہ مرکوز کر سکے۔ یہ موجودہ مسائل کی زیادہ تیزی سے اصلاح کی اجازت دیتا ہے اور مسائل سے بچنے کے امکانات کو قابل بناتا ہے، جس سے وشوسنییتا اور توانائی کی فراہمی کی کارکردگی دونوں میں بہتری آتی ہے۔ اسی طرح کے نوٹ پر، نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے فیڈر ری کنفیگریشن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی نیٹ ورک اور آپریشنل رکاوٹوں کی وجہ سے یوٹیلیٹی نیٹ ورک کو ہونے والے نقصانات کے نتائج کو جانے بغیر اپنی زیادہ سے زیادہ صلاحیت کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے۔ موثر آپریشن کے لیے ان کارروائیوں کی وجہ سے ہونے والے مجموعی توانائی کے نقصانات اور آمدنی کے نقصانات کو کم سے کم کیا جائے گا۔ ڈی ایم ایس ایپلی کیشن اس کے لیے سوئچنگ مینجمنٹ ایپلی کیشن کا استعمال کرتی ہے، نقصانات کو کم کرنے کا مسئلہ زیادہ سے زیادہ پاور فلو الگورتھم کے ذریعے حل کیا جاتا ہے اور سوئچنگ پلان اوپر دیے گئے فنکشن ڈسٹری بیوشن لوڈ فورکاسٹنگ (ڈی ایل ایف) ڈسٹری بیوشن لوڈ فورکاسٹنگ (ڈی ایل ایف) کی طرح بنائے جاتے ہیں جو لوڈ کی پیش گوئیوں کو بنانے، ان کا انتظام کرنے اور تجزیہ کرنے کے لیے ایک منظم انٹرفیس فراہم کرتا ہے۔ بجلی کے بوجھ کی پیشن گوئی کے لیے درست ماڈل یوٹیلیٹی کمپنی کے آپریشن اور منصوبہ بندی کے لیے ضروری ہیں۔ ڈی ایل ایف الیکٹرک یوٹیلیٹی کو اہم فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے جس میں الیکٹرک پاور کی خریداری، لوڈ سوئچنگ کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ کے فیصلے شامل ہیں۔ بوجھ کی پیشن گوئی کو مختلف منصوبہ بندی کے ادوار کے لحاظ سے درجہ بند کیا جاتا ہے: قلیل مدتی بوجھ کی پیش گوئی یا ایس ٹی ایل ایف (1 دن تک، درمیانی مدت کے بوجھ کی پیش گوئی یا ایم ٹی ایل ایف (1 دن سے 1 سال تک)، اور طویل مدتی بوجھ کی پیش گوئی یا ایل ٹی ایل ایف (1-10 سال)۔ سال بھر میں بوجھ کی درست پیش گوئی کرنے کے لیے، موسم، شمسی تابکاری، آبادی، فی کس مجموعی گھریلو پیداوار کے موسم اور تعطیلات سمیت مختلف بیرونی عوامل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر، موسم سرما کے موسم میں، موسم گرما کے ماڈل میں استعمال ہونے والے عوامل کے علاوہ ہوا کی اوسط ٹھنڈک کو ایک وضاحتی متغیر کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔ موسم بہار اور موسم خزاں جیسے عبوری موسموں میں، تبدیلی کی تکنیک کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چھٹیوں کے لیے، چھٹیوں کے اصل بوجھ کا بہتر اندازہ لگانے کے لیے چھٹیوں کے اثر کے بوجھ کو عام بوجھ سے کاٹا جا سکتا ہے۔ مختلف تکنیکوں کی بنیاد پر بوجھ کی پیشین گوئی کے لیے مختلف پیشین گوئی کرنے والے ماڈل تیار کیے گئے ہیں جیسے متعدد رجعت، ایکسپونینشل ہموار، تکراری ری ویٹڈ کم سے کم مربع، انکولی بوجھ کی پیشین گوئی، اسٹاکسٹک ٹائم سیریز، فجی منطق، نیورل نیٹ ورک اور علم پر مبنی ماہر نظام۔ ان میں سب سے زیادہ مقبول ایس ٹی ایل ایف اسٹاکاسٹک ٹائم سیریز ماڈل جیسے آٹوریگریسو (اے آر) ماڈل، آٹوریگریسو موونگ ایوریج ماڈل (اے آر ایم اے)، آٹوریگریسو انٹیگریٹڈ موونگ ایوریج (اے آر آئی ایم اے) ماڈل اور فجی منطق اور نیورل نیٹ ورکس کا استعمال کرنے والے دیگر ماڈل تھے۔ ڈی ایل ایف اعداد و شمار کو جمع کرنے اور پیش گوئی کرنے کی صلاحیتیں فراہم کرتا ہے جو آج کی ضروریات کو پورا کرنے اور مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ترتیب دی گئی ہیں اور ان میں بار بار اور درست پیش گوئیاں کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ معیارات پر مبنی انضمام کسی بھی مربوط توانائی کی فراہمی کے یوٹیلیٹی آپریشن ماڈل میں، جی آئی ایس، بلنگ اور میٹرنگ حل، ای آر پی، اثاثہ جات کے انتظام کا نظام جیسے مختلف فعال ماڈیول ہوتے ہیں جو متوازی طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور معمول کے کاموں کی حمایت کرتے ہیں۔ اکثر، ان فنکشنل ماڈیولز میں سے ہر ایک کو نیٹ ورک، ورک فلوز اور وسائل (جیسے عملہ، اثاثے وغیرہ) کی موجودہ آپریشن کی حالت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وقتا فوقتا یا حقیقی وقت کے ڈیٹا کا تبادلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بجلی کے نظام کے دیگر حصوں کے برعکس، تقسیم کا نظام ہر روز بدلتا یا بڑھتا ہے، اور یہ ایک نئے صارف کے اضافے، ایک نئی ٹرانسمیشن لائن یا آلات کی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر مختلف فنکشنل ماڈیول غیر معیاری ماحول میں کام کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اے پی آئی اور ڈیٹا بیس انٹرفیس کا استعمال کرتے ہیں، تو انتظام کے لیے انجینئرنگ کی کوشش بہت زیادہ ہو جائے گی۔ جلد ہی بڑھتی ہوئی تبدیلیوں اور اضافے کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا جس کے نتیجے میں نظام کے انضمام کو غیر فعال بنا دیا جائے گا۔ لہذا یوٹیلیٹیز فنکشنل ماڈیولز کے مکمل فائدے کا استعمال نہیں کرسکتی ہیں اور کچھ معاملات میں سسٹم کو بہت زیادہ لاگت کے ساتھ مناسب ماحول میں منتقل کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جیسے ہی یہ مسائل سامنے آئے، انٹر ایپلیکیشن ڈیٹا ایکسچینج کے لیے مختلف معیاری کاری کے عمل شروع کیے گئے۔ یہ سمجھا گیا کہ ایک معیاری بنیاد پر انضمام دیگر فعال ماڈیولز کے ساتھ انضمام کو آسان بنائے گا اور یہ آپریشنل کارکردگی کو بھی بہتر بنائے گا۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ افادیت مستقبل کی توسیع کے لیے وینڈر غیر جانبدار ماحول میں ہو سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ افادیت آسانی سے موجودہ فعالیت کے اوپر نئے فعال ماڈیولز کو شامل کر سکتی ہے اور نئے انٹرفیس اڈاپٹر کے بغیر ڈیٹا کو مؤثر طریقے سے دھکا یا کھینچ سکتی ہے۔ آئی ای سی 61968 معیارات پر مبنی انضمام آئی ای سی 61968 ایک معیار ہے جو آئی ای سی کی تکنیکی کمیٹی 57 کے ورکنگ گروپ 14 کے ذریعہ تیار کیا جا رہا ہے اور برقی تقسیم کے نظام کی ایپلی کیشنز کے درمیان معلومات کے تبادلے کے معیارات کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کا مقصد ایک یوٹیلیٹی انٹرپرائز کے انٹر ایپلیکیشن انضمام کی حمایت کرنا ہے جس کو مختلف ایپلی کیشنز سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو نئی یا میراث ہو سکتی ہے۔ آئی ای سی 61968 کے مطابق، ڈی ایم ایس مختلف صلاحیتوں کو شامل کرتا ہے جیسے بجلی کی فراہمی کے لیے آلات کی نگرانی اور کنٹرول، نظام کی وشوسنییتا کو یقینی بنانے کے لیے انتظامی عمل، وولٹیج مینجمنٹ، ڈیمانڈ سائیڈ مینجمنٹ، آوٹیج مینجمنٹ، ورک مینجمنٹ، خودکار نقشہ سازی اور سہولیات کا انتظام۔ آئی ای سی 61968 معیارات کا بنیادی پہلو انٹرفیس ریفرنس ماڈل (آئی آر ایم) ہے جو ہر طبقے کی ایپلی کیشنز کے لیے مختلف معیاری انٹرفیس کی وضاحت کرتا ہے۔ تجریدی (منطقی) اجزاء ٹھوس (جسمانی) ایپلی کیشنز کی نمائندگی کے لیے درج ہیں۔ مثال کے طور پر، نیٹ ورک آپریشن (این او) جیسے کاروباری فنکشن کی نمائندگی مختلف کاروباری ذیلی فنکشن جیسے نیٹ ورک آپریشن نگرانی (این ایم او این) کے ذریعے کی جا سکتی ہے، جس کی نمائندگی خلاصہ اجزاء جیسے سب اسٹیشن اسٹیٹ نگرانی، نیٹ ورک اسٹیٹ نگرانی، اور الارم نگرانی کے ذریعے کی جائے گی۔ آئی ای سی 61968 تجویز کرتا ہے کہ یونیفائیڈ ماڈلنگ لینگویج (یو ایم ایل) کا استعمال کرتے ہوئے ایک مطابقت پذیر یوٹیلیٹی انٹر ایپلیکیشن انفراسٹرکچر کے سسٹم انٹرفیس کی وضاحت کی جائے۔ یو ایم ایل میں گرافک نوٹیشن تکنیک کا ایک مجموعہ شامل ہے جسے آبجیکٹ پر مبنی سافٹ ویئر پر مبنی نظاموں کے بصری ماڈل بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ معیارات کی آئی ای سی 61968 سیریز برقی تقسیم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کامن انفارمیشن ماڈل (سی آئی ایم) کو بڑھاتی ہے، جسے فی الحال یو ایم ایل ماڈل کے طور پر برقرار رکھا گیا ہے۔ خاص طور پر انٹرنیٹ پر ساختہ دستاویز کے تبادلے کے لیے، استعمال شدہ ڈیٹا فارمیٹ ایکسٹینسیبل مارک اپ لینگویج (ایکس ایم ایل) ہو سکتا ہے۔ اس کے بنیادی استعمال میں سے ایک مختلف اور ممکنہ طور پر مطابقت نہ رکھنے والے کمپیوٹر سسٹمز کے درمیان معلومات کا تبادلہ ہے۔ اس طرح ایکس ایم ایل ڈسٹری بیوشن مینجمنٹ کے لیے سسٹم انٹرفیس کے ڈومین کے لیے اچھی طرح سے موزوں ہے۔ یہ میسج پے لوڈ کو فارمیٹ کرتا ہے تاکہ اسے مختلف میسجنگ ٹرانسپورٹس جیسے ایس او اے پی (سمپل آبجیکٹ ایکسیس پروٹوکول) وغیرہ پر لوڈ کیا جا سکے۔ حوالہ جات بیرونی روابط آئی ای ای ای پاور اینڈ انرجی سوسائٹی آئی ای سی-تمام برقی، الیکٹرانک اور متعلقہ ٹیکنالوجیز کے لیے بین الاقوامی معیارات اور مطابقت کی تشخیص حکومت ہند کا ملٹی ملین ڈالر کا پاور ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم پروگرام آٹومیشن