Fukushima Daiichi units 4, 5 and 6
جب 11 مارچ 2011 کو فوکوشیما داچی جوہری تباہی شروع ہوئی تو ری ایکٹر یونٹ 4، 5 اور 6 سب بند ہو گئے تھے۔ 2011 کے توہوکو زلزلے اور سونامی کے چار دن بعد ایک دھماکے سے یونٹ 4 کو نقصان پہنچا۔ یونٹ 5 اور 6 پر زلزلے اور سونامی سے ہونے والے نقصانات نسبتا معمولی ہیں۔ یونٹ 4 کو بند کر دیا گیا تھا اور ایندھن کی تمام سلاخوں کو ری ایکٹر کی عمارت کی اوپری منزل پر خرچ شدہ فیول پول میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ 15 مارچ کو، ایک دھماکے نے یونٹ 4 ری ایکٹر کی چوتھی منزل کی چھت کے علاقے کو نقصان پہنچایا۔ دھماکے کا ماخذ ابھی تک معلوم نہیں ہے، حالانکہ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ خرچ شدہ ایندھن کے تالاب میں ہائیڈروجن کی پیداوار کی وجہ سے ہوا ہے۔ جاپان کی نیوکلیئر سیفٹی ایجنسی نیسا نے دھماکے کے بعد یونٹ 4 کی بیرونی عمارت کی دیوار میں دو بڑے سوراخ ہونے کی اطلاع دی۔ بتایا گیا ہے کہ خرچ شدہ ایندھن کے تالاب میں پانی ابل رہا ہو سکتا ہے۔ یونٹ 4 کے کنٹرول روم کے اندر تابکاری نے کارکنوں کو مستقل طور پر وہاں رہنے سے روک دیا۔ 30 اپریل کو ری ایکٹر 4 کے خرچ شدہ ایندھن کے پول کے بصری معائنے سے پتہ چلا کہ پول میں ایندھن کی سلاخوں کو کوئی نمایاں نقصان نہیں ہوا۔ زلزلے کے وقت ری ایکٹر 5 اور 6 کو بھی بند کر دیا گیا تھا حالانکہ ری ایکٹر 4 کے برعکس، وہ اب بھی ایندھن سے بھرے ہوئے تھے۔ ری ایکٹروں کی باریکی سے نگرانی کی گئی ہے، کیونکہ کولنگ کے عمل اچھی طرح سے کام نہیں کر رہے تھے۔ یونٹ 4 ری ایکٹر زلزلے کے وقت، یونٹ 4 کو 29 نومبر 2010 سے کفن تبدیل کرنے اور ایندھن بھرنے کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ تمام 548 فیول اسمبلیوں کو دسمبر 2010 میں ری ایکٹر سے ری ایکٹر کی عمارت کی اوپری منزل پر خرچ شدہ فیول پول میں منتقل کیا گیا تھا جہاں انہیں کسی بھی جوہری رد عمل کو کم کرنے کے لیے بورون پر مشتمل ریک میں رکھا گیا تھا۔ پول ری ایکٹر سے ہٹائے جانے کے بعد کچھ وقت کے لیے سلاخوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں 1,331 سلاخوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حال ہی میں فعال ایندھن کی سلاخیں پرانی سلاخیں کے مقابلے میں زیادہ گرنے والی گرمی پیدا کرتی ہیں۔ پیر 14 مارچ کو شام 4 بجے جے ایس ٹی پر، تالاب میں پانی 84 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت تک پہنچ گیا تھا جبکہ عام درجہ حرارت 40-50 ڈگری سیلسیس تھا۔ آئی اے ای اے کو مشورہ دیا گیا کہ 15 مارچ کو شام 7 بجے جے ایس ٹی پر درجہ حرارت کی قدر 84 ڈگری سیلسیس رہی۔ پول میں درجہ حرارت 30 جولائی تک نسبتا مستقل رہا، جب ایک کلوزڈ سرکٹ کولنگ سسٹم شروع کیا گیا۔ 11 اپریل کو یونٹ 4 میں آگ لگ گئی۔ دھماکہ 15 مارچ کو صبح تقریبا 6 بجے جے ایس ٹی پر، ایک دھماکے سے یونٹ 4 ری ایکٹر کی چوتھی منزل کی چھت کے علاقے کے ساتھ ساتھ ملحقہ یونٹ 3 کے حصے کو بھی نقصان پہنچا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دھماکہ خرچ شدہ ایندھن کے تالاب کے قریب جمع ہونے والے ہائیڈروجن کے اگنیشن کی وجہ سے ہوا تھا، ابتدائی طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ ہائیڈروجن ذخیرہ شدہ ایندھن کی سلاخوں سے آیا ہے، لیکن بعد میں، ٹیپکو کا خیال تھا کہ ہائیڈروجن یونٹ 3 سے آیا ہے۔ ایک کانفرنس کال کا ہاتھ سے لکھا ہوا خلاصہ، جو اس وقت کے نیوکلیئر ریگولیٹری کمیشن کے چیئرمین گریگوری جازکو کے ایک معاون نے لیا تھا، میں کہا گیا تھا کہ اس دھماکے کے دوران یونٹ 4 کے خرچ شدہ ایندھن کے تالاب سے ایندھن نکالا جا سکتا تھا ؛ بعد میں یہ غلطی سے پایا گیا۔ بعد میں اطلاع دی گئی کہ یونٹ 4 کے خرچ شدہ فیول پول میں آگ لگ گئی تھی جو کہ غلط پائی گئی۔ بعد میں رپورٹوں میں واضح کیا گیا کہ آگ میں فیول پول شامل نہیں تھا۔ آئی اے ای اے کی رپورٹ کے موجودہ ورژن میں آگ لگنے کا ذکر نہیں ہے (6/2014 کے مطابق، یونٹ 4 کے خرچ شدہ فیول پول سے عام فیول پول میں فیول کی منتقلی کے عمل کے لاگ مسلسل پیش رفت کی نشاندہی کرتے ہیں جس میں ایندھن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے)۔ جیسے ہی تابکاری کی سطح میں اضافہ ہوا، پلانٹ میں موجود کچھ ملازمین کو نکال لیا گیا۔ 15 مارچ کی صبح، سکریٹری ایڈانو نے اعلان کیا کہ ٹیپکو کے مطابق، یونٹ 4 سے ناپی گئی تابکاری کی خوراک کے مساوی شرح 100 ایم ایس وی/ایچ تک پہنچ گئی۔ ایڈانو نے کہا کہ "ہائی ریڈی ایشن" کا مسلسل اخراج نہیں ہوا۔ جاپان کی نیوکلیئر سیفٹی ایجنسی نیسا نے دھماکے کے بعد یونٹ 4 کی بیرونی عمارت کی دیوار میں دو سوراخ، ہر ایک 8 میٹر مربع، یا 64 مربع میٹر (690 مربع فٹ) کی اطلاع دی۔ شام 5 بج کر 48 منٹ پر یہ اطلاع ملی کہ خرچ شدہ ایندھن کے تالاب میں پانی ابل رہا ہو سکتا ہے۔ 15 مارچ کو رات 9 بج کر 13 منٹ تک یونٹ 4 کے کنٹرول روم کے اندر تابکاری نے کارکنوں کو مستقل طور پر وہاں رہنے سے روک دیا۔ پلانٹ میں ستر عملہ باقی رہا، جبکہ 800 کو نکال لیا گیا تھا۔ 10:30 شام تک ٹیپکو مبینہ طور پر خرچ شدہ ایندھن کے تالاب میں پانی ڈالنے سے قاصر تھا۔ 10:50 شام تک کمپنی پانی گرانے کے لیے ہیلی کاپٹروں کے استعمال پر غور کر رہی تھی، لیکن حفاظت اور تاثیر سے متعلق خدشات کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا، اور اس کے بجائے ہائی پریشر فائر ہوز کے استعمال پر غور کیا گیا۔ 16 مارچ کو صبح 5 بج کر 45 منٹ پر ری ایکٹر کی عمارت کے شمال مغربی کونے میں ایک کارکن کے ذریعہ یونٹ 4 کے مرکزی کنٹرول روم میں بیٹریاں لے جانے سے آگ کا پتہ چلا۔ حکام کو اس کی اطلاع دی گئی، لیکن صبح 6 بج کر 15 منٹ پر مزید معائنہ کرنے پر کوئی آگ نہیں ملی۔ دیگر اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ صبح 11:57 بجے، ٹیپکو نے ایک تصویر جاری کی جس میں دکھایا گیا ہے کہ "عمارت کی بیرونی دیوار کا ایک بڑا حصہ گر گیا ہے"۔ تکنیکی ماہرین نے ہیلی کاپٹر سے عمارت پر بورک ایسڈ چھڑکنے پر غور کیا۔ ری ایکٹر بلڈنگ نمبر کا ساختی نقصان۔ 4 24 جون 2012 کو ٹیپکو نے انکشاف کیا کہ مارچ 2011 میں ہائیڈروجن کے دھماکے کی وجہ سے ری ایکٹر کی عمارت نمبر 4 میں کچھ بیرونی دیواریں قدرے عمودی سے باہر تھیں۔ مزید تحقیقات میں مغرب اور جنوب کی طرف عمارت کے ڈھانچے کے مختلف حصوں میں نقصان ظاہر ہوا۔ تیسری منزل پر ایک دیوار عمودی طور پر 4.6 سینٹی میٹر جھکی ہوئی پائی گئی۔ تمام انحراف قانونی حدود میں تھے، اور دیواریں زلزلے کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی مضبوط تھیں۔ ٹیپکو نے نوٹ کیا کہ عمارت محفوظ تھی، کیونکہ یہ تمام تغیرات بیرونی دیواروں میں پائے گئے تھے، اور خرچ شدہ ایندھن کے تالاب کو ستونوں اور دیگر ڈھانچوں کی مدد حاصل تھی۔ 16 مارچ کو، ریاستہائے متحدہ کے نیوکلیئر ریگولیٹری کمیشن (این آر سی) کے چیئرمین، گریگوری جاکسکو نے کانگریس کی گواہی میں کہا کہ این آر سی کا خیال ہے کہ خرچ شدہ ایندھن کے ذخیرے کا سارا پانی خشک ہو گیا تھا۔ جاپانی جوہری حکام اور ٹیپکو نے اس رپورٹ کی تردید کی، لیکن بعد میں دن میں جاکسکو اپنے دعوے پر قائم رہے، یہ کہتے ہوئے کہ جاپان کے ذرائع نے اس کی تصدیق کی ہے۔ دوپہر 1 بجے ٹیپکو نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کے مشاہدے سے اشارہ ملتا ہے کہ تالاب ابلا نہیں تھا۔ فرانسیسی انسٹی ٹیوٹ ڈی ریڈیوپروٹیکشن ایٹ ڈی سوریٹ نیوکلیئر (آئی آر ایس این) نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ہیلی کاپٹر کے عملے نے یونٹ 4 کے بصری معائنے کی بنیاد پر منصوبہ بند پانی کے ڈمپ کو یونٹ 3 کی طرف موڑ دیا۔ 16 مارچ کو دوپہر تقریبا 2.30 بجے ٹیپکو نے اعلان کیا کہ یونٹ 4 کنٹینمنٹ ایریا کے باہر واقع اسٹوریج پول ابال رہا ہوگا۔ جے ایس ٹی کی شام تقریبا 8 بجے یونٹ 4 پر پانی چھڑکنے کے لیے پولیس واٹر کینن استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ 18 مارچ کو، یہ اطلاع ملی کہ خرچ شدہ ایندھن کے تالاب میں چھڑکنے والا پانی بخارات کی وضاحت سے زیادہ تیزی سے غائب ہو رہا ہے، جس سے رساو کا پتہ چلتا ہے۔ ایس ڈی ایف کے فوجی ٹرکوں نے 20 مارچ کو تالاب کو بھرنے کی کوشش کے لیے عمارت پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ 22 مارچ کو، آسٹریلیائی فوج نے دور دراز سے چھڑکنے اور پول کو دیکھنے کے لیے بیچٹل کی ملکیت والے روبوٹک آلات میں اڑان بھری۔ آسٹریلیائی نے اطلاع دی کہ اس سے ری ایکٹر کی عمارتوں کے "سب سے خطرناک" میں پول کا پہلا واضح نظارہ ملے گا۔ آئی اے ای اے نے اطلاع دی، "22 مارچ سے 25 مارچ تک 130 سے 150 ٹن سمندری پانی ہر روز خرچ شدہ ایندھن کے تالاب میں ایک لمبے واضح بازو سے لیس کنکریٹ پمپ کا استعمال کرتے ہوئے ڈالا جاتا تھا۔ 24 مارچ کو رات 9 بج کر 05 منٹ یو ٹی سی سے 25 مارچ تک خرچ شدہ فیول کولنگ سسٹم کے ذریعے سمندری پانی بھی ڈالا گیا۔ 25 مارچ کو رات 11 بجے یو ٹی سی تک ری ایکٹر کی عمارت سے سفید دھواں آتا ہوا دیکھا جا رہا تھا۔ 29 مارچ کو سمندری پانی کو تازہ پانی میں تبدیل کر دیا گیا۔ 12 اپریل کو جمع کیے گئے خرچ شدہ فیول پول کے پانی کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہاں ذخیرہ شدہ 1535 فیول اسمبلیوں میں سے کچھ کو نقصان پہنچا ہے، لیکن ذخیرہ شدہ فیول اسمبلیوں کی اکثریت پیمائش شدہ تابکاری کی سطح کی بنیاد پر برقرار ہے۔ ٹیپکو نے مزید کہا کہ "یونٹ 4 پول میں ایندھن کی سلاخوں نے سیزیم-134 اور-137 کو نقصان پہنچانے کے عمل میں چھوڑا تھا"، اور یہ کہ ٹیپکو کو "اس کی نگرانی جاری رکھنے کی ضرورت ہوگی"۔ 13 اپریل کو، ٹیپکو نے اطلاع دی کہ خرچ شدہ فیول پول کا درجہ حرارت 90 ڈگری سیلسیس تک بڑھ گیا ہے، اور پول سے 6 میٹر اوپر تابکاری کی سطح 84 ایم ایس وی/ایچ تک پہنچ گئی ہے۔ سپائیک کو بعد میں خرچ شدہ ایندھن کے تالاب کو پانی میں مناسب طریقے سے ڈھانپنے میں ناکامی سے منسوب کیا گیا۔ 25 اپریل تک، ٹیپکو اب بھی پول میں 70 سے 210 ٹن پانی پمپ کر رہا تھا، جس کی مقدار پول کے درجہ حرارت کے لحاظ سے مختلف تھی۔ ٹیپکو نے یہ بھی اطلاع دی کہ وہ پول میں شامل پانی کی مقدار کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس خوف سے کہ "پانی کا وزن ری ایکٹر کی عمارت کو کمزور کر سکتا ہے"۔ 28 اپریل کو، ٹیپکو نے اعلان کیا کہ اسے یقین ہے کہ تالاب سے پانی نہیں نکل رہا ہے بلکہ صرف بخارات بن رہا ہے۔ ٹیپکو نے اپنے اس عقیدے کو حساب کتاب پر مبنی کیا کہ پول میں ذخیرہ شدہ خرچ شدہ ایندھن سے پیدا ہونے والی گرمی سے روزانہ 140 سے 210 ٹن پانی کے بخارات کی توقع کی جائے گی، جو اس میں شامل ہونے والے متبادل پانی کی مقدار کے مطابق ہے۔ 9 مئی کو، ٹیپکو نے یونٹ 4 کے خرچ شدہ فیول پول کے لیے ایک معاون ڈھانچہ نصب کرنے کا کام شروع کیا، اس خدشے کی وجہ سے کہ دھماکوں سے ڈھانچہ کمزور ہو سکتا ہے۔ 11 جون کو، یہ پتہ چلا کہ خرچ شدہ ایندھن کے تالاب میں پانی کی سطح معمول کا صرف ایک تہائی تھی، اور ایندھن کی سلاخوں کا صرف ایک حصہ پانی سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ شاید اعلی تابکاری کی سطح کی پیمائش کی وجہ تھی۔ اس تالاب کو سامان ڈمپ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اتوار 19 جون کو، تابکاری کو کم کرنے اور اس جگہ پر دوبارہ کام کرنا ممکن بنانے کے لیے پول کو دوبارہ بھرا گیا۔ 21 جون کو، پول کے نیچے عمارت کی دوسری منزل پر مضبوطی کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا: دوسری منزل پر 40 ٹن وزن کے ساتھ 8 میٹر لمبے 32 اسٹیل کالم رکھے گئے تھے۔ 30 جولائی تک، معاون کالموں کی کنکریٹنگ مکمل ہو گئی۔ 16 جون سے، خرچ شدہ فیول پول میں پانی کے انجیکشن کو کنکریٹ پمپنگ گاڑی کے استعمال سے متبادل پانی کے انجیکشن لائن میں تبدیل کر دیا گیا۔ 31 جولائی کو، خرچ شدہ فیول پول کو واٹر انجیکشن کولنگ سسٹم سے، سرکولیٹری کولنگ سسٹم میں تبدیل کر دیا گیا۔ 31 جنوری 2012 کو، چھ لیٹر تابکار پانی (35.500 بیکرلز فی لیٹر) ری ایکٹر 4 کے خرچ شدہ فیول پول سے ایک ٹوٹی ہوئی پائپ سے عمارت کے فرش پر لیک ہوا۔ ایک والو بند ہونے کے بعد رساو کو روک دیا گیا، اور خیال کیا گیا کہ یہ سردی کے موسم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگلے دن (1 فروری 2012)، ٹیپکو نے اس سے بھی زیادہ اعداد و شمار جاری کیے: اندر کا پانی برف میں تبدیل ہونے کے بعد ایک پائپ کے گرنے کے بعد 8500 لیٹر کا رساو ہوا۔ یہ رساو 31 جنوری 2012 کو شام 5 بجے کے قریب شروع ہوا۔ یہ پانی تابکار آاسوٹوپس سے آلودہ تھا، کیونکہ یہ پانی کے ساتھ ملا ہوا تھا جو خرچ شدہ ایندھن کے تالاب سے ایندھن کی سلاخوں کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ٹیپکو نے یہ جانچنے کا منصوبہ بنایا کہ آیا دیگر تباہ شدہ ری ایکٹر عمارتوں میں بھی اسی طرح کے معاملات موجود ہیں۔ 30 جون 2012 کو مقامی وقت کے مطابق تقریبا 6 بج کر 25 منٹ پر ایک الارم بج گیا، اور خرچ شدہ فیول پول کا کولنگ سسٹم رک گیا۔ اس وقت درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس تھا ؛ تابکار آلودہ پانی کے رساو کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ 4 جون کو، اسی طرح کی صورتحال کی وجہ سے کولنگ روک دی گئی۔ یکم جولائی کو دوپہر 3 بجے ٹھنڈک دوبارہ شروع ہونے کے فورا بعد، تالاب کا پانی کا درجہ حرارت 42.9 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ گیا۔ ٹیپکو کو خدشہ تھا کہ درجہ حرارت 65 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے، جو حفاظتی ضوابط میں مقرر کردہ اوپری حد ہے۔ ہنگامی بجلی کے نظام کے کچھ حصوں میں پریشانیوں کی وجہ رکھی گئی تھی، اور انہیں تبدیل کیا جانا تھا۔ 18 مارچ 2013 کو شام 6 بج کر 57 منٹ پر، نمبر کے خرچ شدہ ایندھن کے تالابوں کے لیے کولنگ سسٹم۔ پلانٹ کے ایکسیڈنٹ رسپانس سینٹر میں فوری طور پر بجلی ختم ہونے کے بعد 1، 3 اور 4 ری ایکٹر رک گئے۔ ٹیپکو کو شبہ ہے کہ یہ مسئلہ کولنگ سسٹم کو کنٹرول کرنے والے ایک عارضی پاور سوئچ بورڈ میں واقع تھا۔ نمبر میں پانی کا انجکشن۔ 1، 2 اور 3 ری ایکٹر متاثر نہیں ہوئے۔ ٹیپکو کے مطابق، ری ایکٹر نمبر کے خرچ شدہ فیول پول کے کولنگ سسٹم کو بحال کرنا۔ 4 کی "سب سے زیادہ ترجیح" تھی، کیونکہ اس ٹینک میں ذخیرہ شدہ فیول اسمبلیوں کی تعداد یونٹ 1، 2 اور 3 کے پول سے زیادہ تھی۔ 19 مارچ کو صبح 10 بجے، درجہ حرارت 15.9 سینٹی گریڈ اور 30.5 سینٹی گریڈ کے درمیان تھا، اور نمبر 1 کے اندر پانی کا درجہ حرارت ہونے میں تقریبا چار دن لگیں گے۔ 4 خرچ شدہ فیول پول 65 سینٹی گریڈ کی اوپری حفاظتی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹیپکو پانی گرم ہونے اور بخارات بننے کی صورت میں جب بھی ضرورت ہو پول میں پانی ڈالنے کے لیے تیار تھا۔ 19 مارچ کو دوپہر تقریبا 1 بج کر 20 منٹ پر، دو لائنوں میں سے ایک نمبر کا کولنگ سسٹم بناتی ہے۔ 4 خرچ شدہ فیول پول کو بحال کیا گیا۔ تقریبا 8 بجے ٹیپکو دوسری لائن کے کام میں آنے کی توقع کر رہا تھا۔ نمبر کا کولنگ سسٹم۔ 1 خرچ شدہ فیول پول کو دوپہر 2 بج کر 20 منٹ پر دوبارہ فعال کر دیا گیا۔ بجلی کے ضائع ہونے سے علاقے کے باشندوں میں بے چینی اور سوالات پیدا ہوئے۔ یہ خبر نیوکلیئر ریگولیشن اتھارٹی نے واقعے کے تقریبا تین گھنٹے بعد بتائی۔ 22 مارچ 2013 کو، انخلاء کے علاقوں کی دوبارہ درجہ بندی کی جانی تھی، اور کچھ رہائشیوں کو اپنے گھروں میں دن کے دورے کرنے کی اجازت ہوگی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سب کچھ قابو میں ہے، اور دوسرے جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ ایک اور انخلا سے خوفزدہ تھے۔ پلانٹ کی کل نو تنصیبات پر بیک وقت بجلی چلی گئی، ری ایکٹروں کے لیے ٹھنڈے پانی سے تابکار مواد کو ہٹانے کے لیے ایک فلٹر سسٹم، اور ایک اور پول کے لیے کولنگ سسٹم بھی متاثر ہوا۔ ٹیپکو نے اعتراف کیا کہ دسمبر 2011 میں پلانٹ کو قابو میں لانے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب اس جگہ پر اتنی اہم سہولیات پر اس طرح کی بجلی کی ناکامی ہوئی۔ 20 مارچ کو صبح 1 بجے سے پہلے تمام سسٹم دوبارہ آن لائن تھے۔ پول نمبر کا کولنگ سسٹم۔ 4 کو آخری کے طور پر بحال کیا گیا۔ ٹیپکو نے عارضی پاور سوئچ بورڈ کو پریشانیوں کی وجہ قرار دیا۔ ٹیپکو کے مطابق، یہ پلانٹ میں آخری بقیہ عارضی پاور سوئچ بورڈ تھا، جو جوہری بحران کے بعد نصب کیا گیا تھا۔ مرکزی اور پریفیکٹورل حکومت کی طرف سے تنقید کی گئی، بجلی گرنے کے تین گھنٹے بعد دیر سے کیے گئے اعلان نے مقامی لوگوں میں "نمایاں بے چینی" پیدا کر دی تھی۔ ٹیپکو نے وعدہ کیا کہ وہ ان مسائل پر متعلقہ معلومات کو زیادہ تیزی سے پہنچانے کی کوشش کرے گا جو عوام کی تشویش کو جنم دے سکتے ہیں۔ بجلی گرنے کی وجہ جاننے کے لیے کی جانے والی تحقیقات کے دوران، ایک 6 انچ کا چوہا ایک سوئچ بورڈ کے قریب بجلی کے جھٹکے سے ہلاک پایا گیا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے مزید تحقیقات کی ضرورت تھی کہ آیا یہ واحد وجہ تھی۔ اگرچہ ری ایکٹر کے بیک اپ سسٹم دستیاب تھے، لیکن بجلی کے نقصان نے ثابت کیا کہ خرچ شدہ ایندھن کے تالابوں کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ چھوٹے جانوروں کو کھلی ہوا میں ٹرک کے پچھلے حصے میں واقع اس اہم سامان میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے۔ 21 مارچ کو ٹیپکو نے بجلی کے نقصان کی اطلاع دینے میں تاخیر اور میڈیا سے رابطہ نہ کرنے پر معافی مانگی اور اس میں بہتری لانے کا وعدہ کیا۔ این آر اے نے فیصلہ کیا کہ وہ بیک اپ بجلی کی فراہمی کے نظام، اور زیادہ پائیدار اور قابل اعتماد نظام کی قسط کو تیز کرے گا۔ اس موضوع پر ٹیپکو کی رپورٹ پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے 29 مارچ 2013 کو ماہرین کے اجلاس کا اعلان کیا گیا تھا۔ جاپانی حکومت کی طرف سے شدید تنقید کی گئی۔ ٹیپکو کو متعدد بجلی کی فراہمی نصب کرنے اور پلانٹ کی حفاظت پر عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے مزید کام کرنے کی ہدایت کی گئی۔ چیف کابینہ سکریٹری یوشی ہیدے سوگا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ٹیپکو کو اپنے رسک مینجمنٹ کو بہتر بنانے کا حکم دیا گیا تھا، ٹیپکو نے حکام کو فوری طور پر مطلع نہیں کیا تھا، اور ٹیپکو کے بجلی کی ناکامی سے نمٹنے سے کمپنی پر عوام کے اعتماد کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ وسیع پیمانے پر آواز اٹھانے والے خدشات کے باوجود، شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یونٹ 4 میں خرچ شدہ فیول پول کسی بھی مرحلے پر تنقید کے قریب نہیں پہنچا۔ اطلاع دی گئی ہے کہ بورون انجکشن کے عہدیداروں نے نیوٹرون کو جذب کرنے کے لیے خرچ شدہ ایندھن کے تالابوں میں بورک ایسڈ، بورونیٹڈ پلاسٹک کے موتیوں یا بورون کاربائڈ چھروں کو داخل کرنے یا ہدف شدہ فضائی گرانے پر غور کیا ہے۔ فرانس نے 17 مارچ 2011 کو 95 ٹن بورون جاپان کے لیے اڑایا اور امریکہ نے 9 ٹن فراہم کیا۔ نیوٹرون جذب کرنے والے بورک ایسڈ کو ری ایکٹر کور میں انجکشن کیے گئے پانی میں شامل کیا گیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا بوران کو خرچ شدہ ایندھن کے تالابوں (ایس ایف پی) کے چھڑکنے کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ 30 اپریل 2011 کو ری ایکٹر 4 پر خرچ شدہ ایندھن کی چھڑی کے تالاب کے بصری معائنہ سے پتہ چلا کہ تالاب میں ایندھن کی سلاخوں کو کوئی نمایاں نقصان نہیں ہوا ہے۔ فیول راڈز ہٹائے گئے 22 دسمبر 2014 کو، ٹیپکو کے عملے نے تمام فیول اسمبلیوں کو ہٹانے کا کام مکمل کیا، اور ری ایکٹر 4 کے خرچ شدہ فیول پول میں اب کوئی ذخیرہ شدہ فیول راڈز نہیں تھے۔ خرچ شدہ فیول اسمبلیوں کی اکثریت کو عام خرچ شدہ فیول پول میں منتقل کر دیا گیا جبکہ کچھ غیر استعمال شدہ فیول اسمبلیوں کو یونٹ 6 کے خرچ شدہ فیول پول میں منتقل کر دیا گیا۔ یونٹ 5 اور 6 زلزلے کے وقت دونوں ری ایکٹر آف لائن تھے (ری ایکٹر 5 کو 3 جنوری 2011 کو اور ری ایکٹر 6 کو 14 اگست 2010 کو بند کر دیا گیا تھا)، حالانکہ وہ اب بھی ایندھن سے بھرے ہوئے تھے، ری ایکٹر 4 کے برعکس جہاں زلزلے سے پہلے ایندھن کی سلاخوں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ حکومتی ترجمان ایڈانو نے 15 مارچ کو بتایا کہ ری ایکٹر 5 اور 6 کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، کیونکہ کولنگ کے عمل ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے۔ جے ایس ٹی صبح 9 بج کر 16 منٹ پر ری ایکٹر عمارتوں 5 اور 6 سے چھت کے پینلز کو ہٹانے پر غور کیا جا رہا تھا تاکہ کسی بھی ہائیڈروجن کی تعمیر سے بچا جا سکے۔ 15 مارچ کو رات 9 بجے یونٹ 5 میں پانی کی سطح ایندھن کی سلاخوں سے 2 میٹر اوپر بتائی گئی تھی، لیکن 5 گھنٹوں میں 40 سینٹی میٹر گر گئی تھی۔ 18 مارچ کو شائع ہونے والے پانی کے درجہ حرارت نے ری ایکٹر 5 کے اندر 182 ڈگری سیلسیس اور ری ایکٹر 6 میں 161 ڈگری سیلسیس دکھایا۔ 17 مارچ کو، یونٹ 6 میں ایک آپریشنل ایئر کولڈ ڈیزل جنریٹر کے ساتھ ساتھ ڈرائی سوئچ گیئر (واحد جی ای مارک II ری ایکٹر کی عمارت کے اندر) ہونے کی اطلاع ملی تھی اور اسے یونٹ 5 میں پاور پمپوں کے لیے استعمال کیا جانا تھا تاکہ میک اپ واٹر کنڈینسیٹ سسٹم (ایم یو ڈبلیو سی) کو مزید پانی کی فراہمی کے لیے چلایا جا سکے۔ ایک بار پلانٹ میں بیرونی طاقت بحال ہونے کے بعد ری ایکٹر پریشر برتن میں پانی داخل کرنے کی تیاری کی گئی تھی، کیونکہ ری ایکٹرز میں پانی کی سطح کو کم ہونے والا سمجھا جاتا تھا۔ این آئی ایس اے نے اطلاع دی کہ گرڈ سے تمام یونٹوں کے کنکشن 20 مارچ کو نئی کیبلز اور ٹرانسفارمرز کے ذریعے مکمل ہوئے تھے۔ آئی اے ای اے کو فراہم کردہ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ 14 مارچ کو شام 7 بجے جے ایس ٹی اور 18 مارچ کو رات 9 بجے جے ایس ٹی کے درمیان دونوں یونٹس 5 اور 6 پر اسٹوریج پول کا درجہ حرارت 60-68 ڈگری سیلسیس کے آس پاس مستحکم رہا، حالانکہ یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ 18 مارچ کو ری ایکٹر کے پانی کی سطح ایندھن کی سلاخوں سے تقریبا 2 میٹر اوپر رہی۔ اس بات کی تصدیق کی گئی کہ یونٹ 5 اور 6 کی چھتوں سے پینلز کو ہٹا دیا گیا تھا تاکہ کسی بھی ہائیڈروجن گیس کو باہر نکلنے دیا جا سکے۔ 19 مارچ کو صبح 4 بج کر 22 منٹ پر، یونٹ 6 کے لیے ایمرجنسی جنریٹر اے کا دوسرا یونٹ دوبارہ شروع کیا گیا جس نے یونٹ 5 میں بقیہ حرارت ہٹانے کے نظام (آر ایچ آر) کے پمپ سی کو چلانے کی اجازت دی تاکہ خرچ شدہ فیول اسٹوریج پول اور ری ایکٹر کور کو باری باری ٹھنڈا کیا جا سکے۔ بعد میں دن میں، یونٹ 6 میں پمپ بی کو بھی دوبارہ شروع کیا گیا تاکہ وہاں خرچ شدہ فیول پول اور ری ایکٹر کور کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ عملے نے بقیہ حرارت ہٹانے کے نظام ہیٹ ایکسچینجرز کو ٹھنڈا پانی فراہم کرنے کے لیے عارضی زیر آب سمندری پانی کے پمپ اور ہوزز نصب کیے تھے کیونکہ سونامی سے مرکزی سمندری پانی کے پمپوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ مزید برآں، چونکہ سیلاب سے تہھانے میں بجلی کے سازوسامان کو بھاری نقصان پہنچا تھا، اس لیے بقیہ گرمی ہٹانے کے نظام کے مرکزی لوپ پمپوں کو عارضی طور پر بجلی کا کنکشن لگانا پڑا۔ یونٹ 5 پول پر درجہ حرارت 19 مارچ کو شام 6 بجے جے ایس ٹی پر 48 ڈگری سیلسیس اور 20 مارچ کو 37 ڈگری سیلسیس تک گر گیا جب یونٹ 6 پول کا درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس تک گر گیا تھا۔ 20 مارچ کو این آئی ایس اے نے اعلان کیا کہ دونوں ری ایکٹروں کو سرد بندش کی حالت میں واپس کر دیا گیا ہے۔ 23 مارچ کو، یہ اطلاع ملی کہ ری ایکٹر 5 میں کولنگ پمپ نے کام کرنا بند کر دیا جب اسے بیک اپ پاور سے گرڈ سپلائی میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کی مرمت کی گئی اور تقریبا 24 گھنٹے بعد کولنگ دوبارہ شروع ہوئی۔ یونٹ 6 میں آر ایچ آر کولنگ کو 25 مارچ کو مستقل بجلی کی فراہمی میں تبدیل کر دیا گیا۔ 28 مئی کو ری ایکٹر 5 کے لیے عارضی سمندری پانی کا کولنگ پمپ رک گیا، جسے ٹیپکو نے مقامی وقت کے مطابق 21 بجے دریافت کیا۔ اس وقت ری ایکٹر میں درجہ حرارت 68 ڈگری سیلسیس اور خرچ شدہ فیول پول میں 41 ڈگری سیلسیس تھا۔ اگلے دن صبح 11 بجے درجہ حرارت 92.2 ڈگری سیلسیس اور 45.7 ڈگری سیلسیس تک بڑھ گیا تھا۔ 12:49 بجے کولنگ بحال کر دی گئی۔ 24 جون کو ٹیپکو نے یونٹ 5 کے ری ایکٹر بلڈنگ آلات کولنگ واٹر سسٹم کی مرمت مکمل کی جو مرکزی فیول پول کولنگ اور کلین اپ سسٹم کے ساتھ ساتھ دیگر آلات سے گرمی کو دور کرتا ہے۔ فیول پول اور ری ایکٹر کور کو اب بیک وقت ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، فیول پول کولنگ سسٹم اور آلات کولنگ واٹر سسٹم کے ذریعے فیول پول اور ری ایکٹر کور کو بقایا حرارت ہٹانے کے نظام کے ذریعے۔ اس سے پہلے بقایا حرارت ہٹانے کے نظام کو متبادل طور پر ری ایکٹر کور اور فیول پول کو ٹھنڈا کرنے کے درمیان تبدیل کیا جا رہا تھا۔ 16 ستمبر کو یونٹ 6 میں بھی ایسا ہی کیا گیا تھا اور اب دونوں یونٹوں کے ری ایکٹرز اور اسٹوریج پول کو الگ الگ ٹھنڈا کیا جا رہا ہے۔ 3 جولائی کی صبح، پولی وینائل نلی میں ایک دراڑ-30 سینٹی میٹر لمبی اور 7 سینٹی میٹر چوڑی-سمندری پانی کے لیے ایک عارضی پمپ کے آؤٹ لیٹ کے ارد گرد پائی گئی۔ صبح 10 بجے پمپ بند کر دیا گیا، ری ایکٹر 5 کا کولنگ سسٹم 15 منٹ بعد روک دیا گیا۔ پولی وینائل پائپ کو تبدیل کر دیا گیا، اور کولنگ سسٹم کو دوپہر 1:45 بجے دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ ری ایکٹر میں درجہ حرارت تقریبا 5 ڈگری سیلسیس بڑھ کر 47.7 ڈگری سیلسیس ہو گیا۔ سمندری لہروں کی مسلسل نقل و حرکت شاید پھیلی ہوئی لچکدار ٹیوب کے پھٹنے کی وجہ تھی۔ 4 جولائی کو ٹیپکو نے اعلان کیا کہ گرمی کو ہٹانے کے نظام میں استعمال ہونے والی تمام ٹیوبوں اور ہوزوں کی ممکنہ کمزوریوں کی جانچ کی جائے گی۔ اس طرح کی نلیاں، جو انتہائی تابکار پانی کی منتقلی کے لیے استعمال ہوتی تھیں، انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ انتہائی زاویوں پر جھکی ہوئی نہیں تھیں۔ 15 جولائی کو صبح 1 بجے ٹیپکو نے یونٹ 5 کے اصلی بقایا حرارت ہٹانے والے سمندری پانی کے نظام کے پمپ بی کی مرمت مکمل کی۔ سونامی میں سمندری پانی کے اصل نظام کو شدید نقصان پہنچا تھا جس کے لیے عارضی سمندری پانی کے پمپ اور ہوز لگانے کی ضرورت تھی جو رساو کا شکار ثابت ہوئے ہیں۔ 15 جولائی کو دوپہر 2 بج کر 45 منٹ پر ٹیپکو نے نئے مرمت شدہ پمپ کے ساتھ بقیہ حرارت ہٹانے والے ہیٹ ایکسچینجر کے ذریعے سمندری پانی کو پمپ کرنا شروع کیا۔ بیرونی طاقت زلزلے اور سونامی کے دوران فوٹابا لائنیں متحرک رہیں۔ پلانٹ کے سب اسٹیشن میں آلات کو پہنچنے والے نقصان نے اس طاقت کو استعمال ہونے سے روک دیا۔ حوالہ جات بیرونی روابط یونٹ 4 کے دھماکے کی ویڈیو۔ فوکوشیما دایچی جوہری تباہی فوکوشیما پریفیکچر میں عمارتیں اور ڈھانچے