Ring ground
رنگ گراؤنڈ ایک قسم کی برقی زمین ہے جو عمارتوں اور آلات کو برقی اضافے کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ رنگ گراؤنڈ عام طور پر بجلی کے حملوں کے خلاف تحفظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ انہیں گراؤنڈ رنگز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حالانکہ اس اصطلاح کا اطلاق گراؤنڈنگ رنگز پر بھی کیا جا سکتا ہے جو دھات کے پائپ سسٹم میں نصب ہوتے ہیں تاکہ برقی آلات جیسے فلو میٹرز کی حفاظت کی جا سکے۔ ایک رنگ گراؤنڈ عام طور پر کافی بڑے تار سے بنایا جاتا ہے جو کم از کم چند فٹ زیر زمین دفن ہوتا ہے۔ رنگ گراؤنڈ عام طور پر پوری عمارت کو گھیرے گا جس کی وہ حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رنگ گراؤنڈ کو پوری عمارت کے گراؤنڈ سسٹم کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور عمارت کے گراؤنڈ سسٹم کے تمام اجزاء، بشمول عمارت کا ڈھانچہ، گراؤنڈ رنگ سے منسلک ہوتے ہیں۔ امریکہ میں، نیشنل الیکٹریکل کوڈ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ رنگ گراؤنڈ کو #2 یا موٹے تار سے بنایا جانا چاہیے، کم از کم ڈھائی فٹ زیر زمین دفن ہونا چاہیے، اور زمین کے ساتھ اچھے برقی رابطے کو یقینی بنانے کے لیے کم از کم 20 فٹ بے نقاب تانبے کا ہونا چاہیے۔ انگوٹھی کے دھات کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے عمارت کی ڈرپ لائن سے آگے رنگ گراؤنڈ نصب کیے جانے چاہئیں۔ رنگ گراؤنڈ عام طور پر مواصلاتی آلات جیسے سیل فون ٹاورز، پولیس ریڈیو ٹاورز، اور دیگر قسم کے ریڈیو ٹاورز اور آلات کی عمارتوں کے ارد گرد استعمال ہوتے ہیں۔ وہ اکثر کمپیوٹر ڈیٹا سینٹرز کی حفاظت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہیلو گراؤنڈ ایک قسم کا رنگ گراؤنڈ ہے جو باہر اور زیر زمین نصب ہونے کے بجائے کسی عمارت یا ڈھانچے کے اوپری حصے کے قریب اندر نصب کیا جاتا ہے۔ محفوظ کیے جانے والے علاقے کے اندر موجود تمام آلات کے لیے زمینی حوالہ حلو سے الگ ہے۔ ہالو مرکزی عمارت کے میدان سے جڑا ہوا ہے، جس میں عمارت کے باہر ایک زیر زمین رنگ گراؤنڈ شامل ہو سکتا ہے، جس میں عمودی کنڈکٹر خاص طور پر عمارت کے کونوں میں ہوتے ہیں۔ برقی سازوسامان کو اکثر مکمل طور پر بند دھات کی الماریوں میں رکھا جاتا ہے، جو سامان کی مزید حفاظت کے لیے فیراڈے پنجروں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ہالو ساختی دھاتی عناصر جیسے دروازے کے فریم، بلڈنگ اسٹیل، ونڈو فریم، اور ایئر کنڈیشنگ وینٹ سے منسلک ہو سکتا ہے۔ ایک عام ہالو گراؤنڈ #2 موصلیت شدہ تانبے کے تار سے بنایا گیا ہے اور چھت سے چھ انچ نیچے نصب کیا گیا ہے، اور مکمل طور پر اس علاقے کو گھیرے ہوئے ہے جس کی وہ حفاظت کر رہا ہے۔ آپریشن کا نظریہ جب کوئی برقی موصل مقناطیسی میدان سے گزرتا ہے تو موصل میں برقی کرنٹ داخل ہوتا ہے۔ یہی بات اس وقت بھی ہوتی ہے جب برقی موصل ساکن ہوتا ہے اور مقناطیسی میدان حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ اسے برقی مقناطیسی انڈکشن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ برقی جنریٹرز کی تعمیر میں استعمال ہونے والا بنیادی اصول ہے۔ جب بجلی دھات کے ٹاور سے ٹکراتی ہے یا برقی آلات پر مشتمل عمارت کے قریب ٹکراتی ہے تو ایک بڑا، تیزی سے بدلتا ہوا مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے۔ یہ مقناطیسی میدان بجلی کی لائنوں پر کرنٹ کو جنم دیتا ہے، اکثر برقی خدمات میں خلل ڈالتا ہے، اور دوسرے برقی موصلوں جیسے برقی آلات اور یہاں تک کہ تعمیر میں استعمال ہونے والی ساختی دھات، جیسے کنکریٹ کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہونے والے ریبار میں بھی کرنٹ کو جنم دیتا ہے۔ یہ محرک کرنٹ الیکٹرانک آلات کو آسانی سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہیلو گراؤنڈ اور رنگ گراؤنڈ کو محفوظ کیے جانے والے علاقوں کے ارد گرد رکھا گیا ہے تاکہ مقناطیسی میدان پہلے ان موصلوں کا سامنا کرے۔ مقناطیسی میدان سے توانائی ہالو اور رنگ گراؤنڈ میں کرنٹ پیدا کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کرنٹ کو محفوظ طریقے سے زمین میں منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ محفوظ عمارت کے اندر موجود آلات کو نقصان نہ پہنچائے۔ چونکہ مقناطیسی میدان میں زیادہ تر توانائی ان دھاروں کی تخلیق میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے محفوظ عمارت کے اندر نقصان دہ دھارے پیدا کرنے کے لیے بہت کم توانائی باقی رہتی ہے۔ حوالہ جات برقی طاقت برقی حفاظت برقی وائرنگ ڈی: Erder#Erderformen