Steam generator (boiler)
بھاپ جنریٹر پانی کے کم مواد والے بوائیلر کی ایک شکل ہے، جو فلیش بھاپ بوائیلر کی طرح ہے۔ معمول کی تعمیر پانی کی ٹیوب کے سرپل کنڈلی کے طور پر ہوتی ہے، جسے سنگل، یا مونو ٹیوب، کنڈلی کے طور پر ترتیب دیا جاتا ہے۔ گردش ایک بار کے ذریعے ہوتی ہے اور دباؤ کے تحت پمپ کی جاتی ہے، بطور جبری گردش والے بوائیلر۔ تنگ ٹیوب کی تعمیر، بغیر کسی بڑے قطر کے ڈھول یا ٹینکوں کے، کا مطلب ہے کہ وہ دھماکے کے اثرات سے محفوظ ہیں، چاہے وہ زیادہ دباؤ پر ہی کام کریں۔ پمپ کے بہاؤ کی شرح اس وقت درکار بھاپ کی مقدار کے مطابق سایڈست ہے۔ مستقل کام کرنے والے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے برنر آؤٹ پٹ کو تھروٹل کیا جاتا ہے۔ ضروری برنر آؤٹ پٹ بخارات میں تبدیل ہونے والے پانی کی مقدار کے مطابق مختلف ہوتا ہے: اسے یا تو پمپ تھرو پٹ کے مطابق اوپن لوپ کنٹرول کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، یا ماپا ہوا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے بند لوپ کنٹرول کے ذریعے۔ انہیں جہازوں پر معاون بوائیلر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اقسام پتھر کا بخارات سب سے مشہور ڈیزائنوں میں سے ایک پتھر کا بخارات ہے۔ بوائیلر کا اندرونی کیسنگ ایک عمودی گھنٹی بناتا ہے، جس میں بیرونی ہوا بند سلنڈریکل کیسنگ ہوتی ہے۔ تیل یا گیس برنر کو سب سے اوپر، کنڈلی کے اوپر اور نیچے کی طرف نصب کیا جاتا ہے۔ حرارتی عنصر ایک واحد ٹیوب ہے، جو کئی ہیلیکل سلنڈروں میں ترتیب دی گئی ہے۔ پہلے ہیلیکس (بہاؤ کی سمت میں) چھوٹے قطر والے ٹیوب ہوتے ہیں، جو بڑے قطر کے موڑ میں لپٹے ہوتے ہیں۔ کامیاب موڑ اس کے اندر کنڈلی ہوتے ہیں اور ٹیوب بتدریج بڑھتے ہوئے قطر کی ہوتی ہے، تاکہ مسلسل بہاؤ کی شرح کی اجازت دی جا سکے کیونکہ پانی بھاپ میں بخارات بن جاتا ہے اور بلبلے بنتے ہیں۔ بھاپ کا اخراج اندرونی ہیلکس کے نچلے حصے میں آخری موڑ سے ہوتا ہے۔ آؤٹ لیٹ تقریبا 90 فیصد بھاپ (بڑے پیمانے پر) ہے اور بقیہ پانی کو بھاپ کے پانی کے جداکار سے گزر کر الگ کیا جاتا ہے۔ خارج ہونے والی گیسیں اوپر کی طرف مڑتی ہیں اور گھنٹی کے باہر سے بہتی ہیں، عام طور پر اضافی ہیلیکس سے گزرتی ہیں جو ابتدائی فیڈ واٹر ہیٹر کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ کلیٹن بھاپ جنریٹر پتھر کے بخارات سے ملتا جلتا ہے، لیکن برنر اور بہاؤ کی سمت الٹ جاتی ہے۔ حرارتی کنڈلی کو ایک سادہ سلنڈریکل کیسنگ کے اندر نصب کیا جاتا ہے۔ ہیلیکل، بیلناکار تہوں کے بجائے، کلیٹن کنڈلی کو چپٹے سرپل کی تہوں کے طور پر ترتیب دیا جاتا ہے۔ پانی کو اوپری تہوں میں پمپ کیا جاتا ہے اور نیچے کی طرف مجبور کیا جاتا ہے۔ ایک بار پھر، جیسے جیسے بخارات ہوتا ہے، ٹیوب کا قطر مراحل میں بڑھتا ہے۔ آخری موڑ برنر کے ارد گرد پانی کی دیوار کی بھٹی کے طور پر ایک قریبی فاصلے والے ہیلیکل سلنڈر کی تشکیل کرتے ہیں اور تابکار گرمی سے گرم ہوتے ہیں۔ بھاپ کی پیداوار ایک سینٹری فیوگل سیپریٹر سے گزرتی ہے اور 99.5% کے خشک بھاپ کے معیار کا دعوی کیا جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں بھاپ جنریٹر (ریلوے) نوٹ حوالہ جات بھاپ بوائیلرز بوائیلرز سمندری بھاپ پروپلشن بھاپ جنریٹر