Hot water reset
ہاٹ واٹر ری سیٹ، جسے آؤٹ ڈور ری سیٹ (او ڈی آر) بھی کہا جاتا ہے، بوائیلرز کو گرم کرنے کے لیے توانائی کی بچت کرنے والا خودکار کنٹرول الگورتھم ہے جسے عام طور پر ایندھن کے تیل یا قدرتی گیس سے فائر کیا جاتا ہے۔ ہاٹ واٹر ری سیٹ کنٹرول لوپ بیرونی ہوا کے درجہ حرارت کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ معلومات طلب یا حرارتی بوجھ کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ بیرونی درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے۔ سپلائی گرم پانی کے درجہ حرارت کو بیرونی ہوا کے درجہ حرارت کے الٹا لکیری تناسب میں اوپر اور نیچے کی حد میں ماڈیول کیا جاتا ہے۔ روایتی بوائیلرز کے لیے عام حد فراہمی کے پانی کے درجہ حرارت کو تبدیل کرنا ہے کیونکہ باہر کا درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے۔ بیرونی درجہ حرارت معتدل ہونے پر عمارتیں آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور بیرونی درجہ حرارت ٹھنڈا ہونے پر زیادہ تیزی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ گرم پانی کی ری سیٹ ہیٹنگ سسٹم کی طرف سے توانائی کی پیداوار کو کم کر دیتی ہے تاکہ عمارت کے ٹھنڈا ہونے پر ضائع ہونے والی توانائی کے خلاف اسے تقریبا متوازن کر سکے۔ اس سے مطلوبہ حد کے اندر درجہ حرارت کو برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے (تابکار حرارتی نظام کے طور پر جو بوائیلرز عام طور پر طاقت دیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ جواب دیتے ہیں اور اوورشوٹ کے تابع ہوتے ہیں) اور بوائیلرز کو زیادہ موثر طریقے سے کام کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ نفاذ پانی کی فراہمی کے درجہ حرارت کو دو مختلف طریقوں سے تبدیل کرنے کے لیے کنٹرول سسٹم بنایا جا سکتا ہے: بائیلر برنرز پر آپریٹنگ کنٹرول کے طور پر کام کرتے ہوئے، یا تو آن/آف، ہائی/لو فائر، یا مکمل طور پر آگ کو ماڈیول کرتے ہوئے، برنر کی تعمیر پر منحصر ہے۔ اصل بوائیلر کے درجہ حرارت کو کم کرتے وقت، پانی کے درجہ حرارت کو کم حد کی ضرورت ہوتی ہے اور غیر کنڈینسنگ بوائیلرز کے لیے فلو گیس کنڈینسیشن درجہ حرارت سے اوپر برقرار رکھا جانا چاہیے، عام طور پر اوپر۔ کنڈینسنگ بوائیلرز کو فلو گیس کنڈینسنگ کی حد سے نیچے کے درجہ حرارت پر چلانے کے لیے بنایا جا سکتا ہے، عام طور پر نیچے اور بیان کردہ استعداد کو 70-80% سے تقریبا 90-95% تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ تین طرفہ طاقت سے چلنے والے اختلاط والو یا متناسب انجکشن پمپ سسٹم پر آپریٹنگ کنٹرول کے طور پر کام کرنا جو سپلائی کی تقسیم گرم پانی کے درجہ حرارت کو تبدیل کرتا ہے۔ اختلاط والو یا اختلاط پمپ کا نظام واپسی کے پانی کے درجہ حرارت کو دوبارہ گردش کرتا ہے اور مطلوبہ فراہمی کے پانی کے درجہ حرارت کو حاصل کرنے کے لیے بوائیلر سے متناسب طور پر گرم پانی کی فراہمی میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ تھرموسٹیٹ سرگرمی سے بوائیلر کے درجہ حرارت کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہ انڈور ری سیٹ کنٹرول ہے۔ یہ عمارت کے اندر حقیقی ضروریات کے لیے زیادہ ذمہ دار ہے۔ ہیٹنگ، وینٹیلیشن اور ایئر کنڈیشنگ