Power cable
پاور کیبل ایک برقی کیبل ہے، جو ایک یا ایک سے زیادہ برقی موصلوں کی اسمبلی ہے، جو عام طور پر مجموعی مٹھی کے ساتھ رکھی جاتی ہے۔ اسمبلی کا استعمال برقی طاقت کی ترسیل کے لیے کیا جاتا ہے۔ پاور کیبلز کو عمارتوں کے اندر مستقل وائرنگ کے طور پر نصب کیا جا سکتا ہے، زمین میں دفن کیا جا سکتا ہے، اوپر سے چل سکتا ہے، یا بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ پاور کیبلز جو تھرمو پلاسٹک شیٹنگ کے اندر بنڈل ہوتی ہیں اور جن کا مقصد عمارت کے اندر چلانا ہوتا ہے انہیں این ایم-بی (نان میٹلک شیٹڈ بلڈنگ کیبل) کہا جاتا ہے۔ لچکدار پاور کیبلز پورٹیبل ڈیوائسز، موبائل ٹولز اور مشینری کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تھامس ایڈیسن نے 1882 میں نیویارک شہر میں بجلی کی تقسیم کا پہلا نظام تیار کیا جس میں تانبے کی سلاخوں کا استعمال کیا گیا، جو جوٹ میں لپٹے ہوئے تھے اور بٹیومینس کمپاؤنڈ سے بھرے سخت پائپوں میں رکھے گئے تھے۔ اگرچہ ولکنائزڈ ربڑ کو چارلس گڈیر نے 1844 میں پیٹنٹ کرایا تھا، لیکن اس کا اطلاق 1880 کی دہائی تک کیبل موصلیت پر نہیں کیا گیا تھا، جب اسے لائٹنگ سرکٹس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 1897 میں نیاگرا فالس پاور پروجیکٹ کے لیے نصب 11,000 وولٹ سرکٹس کے لیے ربڑ سے موصل کیبل کا استعمال کیا گیا تھا۔ بڑے پیمانے پر امپریگنٹڈ پیپر انسولیٹڈ میڈیم وولٹیج کیبلز 1895 تک تجارتی طور پر عملی تھیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران کیبلز پر مصنوعی ربڑ اور پولی تھیلین موصلیت کی کئی اقسام کا اطلاق کیا گیا۔ شمالی امریکہ میں عام رہائشی اور دفتری تعمیر کئی ٹیکنالوجیز سے گزری ہے: ابتدائی ننگے اور کپڑے سے ڈھکے تاروں کو اسٹیپل نوب اور ٹیوب وائرنگ کے ساتھ نصب کیا گیا، 1880-1930 کی دہائی، اسفالٹ سیچوریٹڈ کپڑے یا بعد میں ربڑ کی موصلیت کا استعمال کرتے ہوئے بکتر بند کیبل، جسے عام ٹریڈ مارک "بی ایکس" کے نام سے جانا جاتا ہے-دو کپڑے سے ڈھکے، ربڑ سے موصل کنڈکٹر کے ساتھ لچکدار اسٹیل کی چادر-1906 میں متعارف کرایا گیا تھا لیکن کھلے سنگل کنڈکٹر سے زیادہ مہنگا ربڑ سے موصل تار بنے ہوئے سوتی کپڑے کی جیکٹوں کے ساتھ (عام طور پر ٹار سے بھرے ہوئے)، موم کاغذ کا فلر-1922 میں متعارف کرایا گیا جدید دو یا تین تار + گراؤنڈ پی وی سی موصل کیبل (جیسے، این ایم-بی) ایسبیسٹوس کو 1920 سے 1970 کی دہائی تک کپڑے کے کچھ تاروں میں موصلیت (بجلی) کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس کی صحت کے خطرے کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا۔ ٹیک کیبل، ایک پیویسی شیٹ والی بکتر بند کیبل کنسٹرکشن جدید پاور کیبلز مختلف سائز، مواد اور اقسام میں آتی ہیں، ہر ایک خاص طور پر اس کے استعمال کے مطابق ڈھال لیا جاتا ہے۔ بڑے سنگل موصلیت کنڈکٹرز کو بعض اوقات صنعت میں پاور کیبلز بھی کہا جاتا ہے۔ کیبلز تین اہم اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں: کنڈکٹر، موصلیت، حفاظتی جیکٹ۔ انفرادی کیبلز کا میک اپ درخواست کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ تعمیر اور مواد کا تعین تین اہم عوامل سے ہوتا ہے: کام کرنے والا وولٹیج، موصلیت کی موٹائی کا تعین کرنا ؛ موجودہ لے جانے کی صلاحیت، کنڈکٹر کے کراس سیکشنل سائز کا تعین کرنا ؛ ماحولیاتی حالات جیسے درجہ حرارت، پانی، کیمیائی یا سورج کی روشنی کی نمائش، اور مکینیکل اثر، بیرونی کیبل جیکٹ کی شکل اور ساخت کا تعین کرتے ہیں۔ براہ راست دفن کرنے یا بے نقاب تنصیبات کے لیے کیبلز میں کیبل کے ارد گرد گھومتی ہوئی تاروں کی شکل میں دھات کے کوچ، یا اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی نالی دار ٹیپ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ کوچ اسٹیل یا ایلومینیم سے بنا ہو سکتا ہے، اور اگرچہ زمین سے جڑا ہوا ہے اس کا مقصد عام آپریشن کے دوران کرنٹ لے جانا نہیں ہے۔ برقی پاور کیبلز بعض اوقات ریس ویز میں نصب کی جاتی ہیں، بشمول برقی نالی اور کیبل ٹرے، جن میں ایک یا زیادہ موصل ہو سکتے ہیں۔ جب اسے کسی عمارت کے اندر استعمال کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے، تو غیر دھاتی شیٹڈ بلڈنگ کیبل (این ایم-بی) دو یا زیادہ تار کنڈکٹرز (نیز ایک گراؤنڈنگ کنڈکٹر) پر مشتمل ہوتی ہے جو تھرمو پلاسٹک موصلیت کے اندر بند ہوتی ہے جو گرمی سے مزاحم ہوتی ہے۔ بکتر بند بلڈنگ کیبل کے مقابلے میں اس کے فوائد ہیں کیونکہ یہ ہلکا، ہینڈل کرنے میں آسان ہے، اور اس کی شیٹنگ کے ساتھ کام کرنا آسان ہے۔ پاور کیبلز پھنسے ہوئے تانبے یا ایلومینیم کنڈکٹر استعمال کرتی ہیں، حالانکہ چھوٹی پاور کیبلز 1/0 تک کے سائز میں ٹھوس کنڈکٹر استعمال کر سکتی ہیں۔ (تانبے کی تاروں پر تفصیلی بحث کے لیے دیکھیں: تانبے کے تار اور تار۔) کیبل میں غیر موصل کنڈکٹر شامل ہو سکتے ہیں جو سرکٹ نیوٹرل یا گراؤنڈ (ارتھ) کنکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گراؤنڈنگ کنڈکٹر برقی جھٹکے سے تحفظ کے لیے سامان کی دیوار/چیسیس کو زمین سے جوڑتا ہے۔ یہ غیر موصلیت شدہ ورژن معلوم ہیں کہ ننگے کنڈکٹر یا ٹن والے ننگے کنڈکٹر ہیں۔ مجموعی اسمبلی گول یا چپٹی ہو سکتی ہے۔ غیر موصل فلر اسٹرینڈز کو اسمبلی میں اس کی شکل کو برقرار رکھنے کے لیے شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگر درخواست کے لیے ضرورت ہو تو فلر مواد غیر ہائیڈروسکوپک ورژن میں بنایا جا سکتا ہے۔ اوور ہیڈ ایپلی کیشنز کے لیے خصوصی مقصد والی پاور کیبلز اکثر اعلی طاقت والے مرکب، اے سی ایس آر، یا ایلومینیم ویلڈ میسنجر سے منسلک ہوتی ہیں۔ اس کیبل کو فضائی کیبل یا پہلے سے جمع شدہ فضائی کیبل (پی اے سی) کہا جاتا ہے۔ پی اے سی کو بغیر جیکٹ کے آرڈر کیا جا سکتا ہے، تاہم حالیہ برسوں میں پولیمرک جیکٹ کی فراہمی کی کم اضافی لاگت کی وجہ سے یہ کم عام ہے۔ عمودی ایپلی کیشنز کے لیے کیبل میں جیکٹ، اسٹیل یا کیولر کے اوپر آرمر تار شامل ہو سکتے ہیں۔ آرمر تاروں کو وقتا فوقتا سپورٹنگ پلیٹوں سے منسلک کیا جاتا ہے تاکہ کیبل کے وزن کو کم کرنے میں مدد ملے۔ عمارت، مینار یا ڈھانچے کی ہر منزل پر ایک معاون پلیٹ شامل کی جا سکتی ہے۔ اس کیبل کو بکتر بند رائزر کیبل کہا جائے گا۔ مختصر عمودی منتقلی (شاید 30-150 فٹ) کے لیے ایک غیر مسلح کیبل کو ٹوکری (کیلم) گرفت یا یہاں تک کہ خاص طور پر ڈیزائن کردہ ڈکٹ پلگ کے ساتھ مل کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیبل کی جیکٹ کے لیے مواد کی تفصیلات اکثر پانی، تیل، سورج کی روشنی، زیر زمین حالات، کیمیائی بخارات، اثر، آگ، یا اعلی درجہ حرارت کے خلاف مزاحمت پر غور کریں گی۔ جوہری صنعت کی ایپلی کیشنز میں کیبل کو آئنائزنگ تابکاری مزاحمت کے لیے خصوصی تقاضے ہو سکتے ہیں۔ ٹرانزٹ ایپلی کیشن کے لیے کیبل مواد کو واضح کیا جا سکتا ہے کہ اگر جلایا جائے تو بڑی مقدار میں دھواں پیدا نہ ہو (کم دھواں صفر ہیلوجن)۔ براہ راست تدفین کے لیے بنائے گئے کیبلز کو بیک فل یا ڈگ ان سے ہونے والے نقصان پر غور کرنا چاہیے۔ اس استعمال کے لیے ایچ ڈی پی ای یا پولی پروپیلین جیکٹس عام ہیں۔ سب وے (زیر زمین والٹس) کے لیے بنائے گئے کیبلز کو ترجیح کے طور پر تیل، آگ کی مزاحمت، یا کم دھواں سمجھا جا سکتا ہے۔ ان دنوں چند کیبلز اب بھی مجموعی طور پر لیڈ شیتھ کا استعمال کرتی ہیں۔ تاہم، کچھ یوٹیلیٹیز اب بھی ڈسٹری بیوشن سرکٹس میں پیپر انسولیٹڈ لیڈ کورڈ کیبل نصب کر سکتی ہیں۔ ٹرانسمیشن یا سب میرین کیبلز میں لیڈ شیتھز کے استعمال کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تاہم، لیڈ میں کمی آرہی ہے اور آج ایسی اشیاء تیار کرنے والے بہت کم مینوفیکچررز موجود ہیں۔ جب کیبلز کو وہاں چلنا چاہیے جہاں میکانی نقصان (صنعتی مقامات) کا سامنا ہو، تو انہیں لچکدار اسٹیل ٹیپ یا تار کے کوچ سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، جسے پانی سے مزاحم جیکٹ سے بھی ڈھانپا جا سکتا ہے۔ ہائبرڈ کیبل میں کنٹرول سگنلز کے لیے کنڈکٹر شامل ہو سکتے ہیں یا ڈیٹا کے لیے آپٹیکل فائبر بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ زیادہ وولٹیج کنڈکٹرز کے درمیان 2,000 وولٹ پر یا اس سے زیادہ کام کرنے والے سرکٹس کے لیے، ایک کنڈکٹو شیلڈ کو کنڈکٹر کی موصلیت کو گھیرنا چاہیے۔ یہ کیبل موصلیت پر برقی دباؤ کو برابر کرتا ہے۔ اس تکنیک کا پیٹنٹ مارٹن ہوکسٹاڈر نے 1916 میں کرایا تھا۔ ڈھال کو بعض اوقات ہوکسٹاڈر شیلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ سیمی کنڈکٹو ("سیمیکون") موصلیت شیلڈ کے علاوہ، ایک کنڈکٹر شیلڈ بھی ہوگا۔ موصل ڈھال نیم موصل (عام طور پر) یا غیر موصل ہو سکتی ہے۔ کنڈکٹر شیلڈ کا مقصد موصلیت شیلڈ سے ملتا جلتا ہے: یہ ایک وایڈ فلر اور وولٹیج اسٹریس ایکولائزر ہے۔ آوارہ وولٹیج کو نکالنے کے لیے، "سیمیکون" کے اوپر ایک دھاتی ڈھال رکھی جائے گی۔ اس ڈھال کا مقصد موصلیت کے باہر والے وولٹیج کو صفر تک (یا کم از کم 50 وولٹ کی او ایس ایچ اے کی حد کے نیچے) کھینچ کر کیبل کو "محفوظ" بنانا ہے۔ یہ دھاتی ڈھال تانبے کی پتلی ٹیپ، متمرکز ڈرین تاروں، چپٹے پٹے، لیڈ میتھ، یا دیگر ڈیزائنوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ کیبل کی دھاتی ڈھالیں کیبل کے سروں پر زمین سے منسلک ہوتی ہیں، اور ممکنہ طور پر اس لمبائی کے ساتھ مقامات اگر فالٹ کے دوران وولٹیج میں اضافہ خطرناک ہوگا۔ ملٹی پوائنٹ گراؤنڈنگ کیبل کی شیلڈ کو گراؤنڈ کرنے کا سب سے عام طریقہ ہے۔ کچھ خصوصی ایپلی کیشنز کو سرکٹ کی معمول کی کارروائیوں کے دوران گردش کرنے والے دھاروں کو محدود کرنے کے لیے شیلڈ بریکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیلڈ بریکس والے سرکٹس سنگل یا ملٹی پوائنٹ گراؤنڈ ہو سکتے ہیں۔ انجینئرنگ کے خصوصی حالات میں کراس بانڈنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مائع یا گیس سے بھری ہوئی کیبلز آج بھی تقسیم اور ترسیل کے نظام میں استعمال ہوتی ہیں۔ 10 کے وی یا اس سے زیادہ کیبلز کو تیل اور کاغذ سے موصلیت دی جا سکتی ہے، اور انہیں سخت اسٹیل پائپ، نیم سخت ایلومینیم یا لیڈ ہیتھ میں چلایا جاتا ہے۔ زیادہ وولٹیج کے لیے تیل کو دباؤ میں رکھا جا سکتا ہے تاکہ خالی جگہوں کی تشکیل کو روکا جا سکے جو کیبل موصلیت کے اندر جزوی اخراج کی اجازت دے گی۔ مائع سے بھری ہوئی کیبلز انتہائی طویل سروس لائف کے لیے جانی جاتی ہیں جن میں بہت کم یا کوئی بندش نہیں ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے، مٹی اور پانی کے ذخائر میں تیل کا رساو سنگین تشویش کا باعث ہے اور ضروری پمپنگ اسٹیشنوں کے بیڑے کو برقرار رکھنا زیادہ تر پاور یوٹیلیٹیز کے O + M بجٹ پر ایک ڈرین ہے۔ پائپ قسم کی کیبلز کو اکثر کم متوقع سروس لائف کے باوجود ان کی سروس لائف کے اختتام پر ٹھوس موصلیت سرکٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جدید ہائی وولٹیج کیبلز پولی تھیلین یا دیگر پولیمر استعمال کرتی ہیں، بشمول ایکس ایل پی ای موصلیت کے لیے۔ انہیں جوڑنے اور ختم کرنے کے لیے خصوصی تکنیکوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہائی وولٹیج کیبل دیکھیں۔ کیبلز کی لچک (اسٹرینڈنگ کلاس) تمام برقی کیبلز کسی حد تک لچکدار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ریل، ڈرم یا ہینڈ کوئلز پر زخم والی انسٹالیشن سائٹس پر بھیج دیا جاتا ہے۔ کیبل کے مناسب اسٹرینڈنگ کلاس کا تعین کرنے میں لچک ایک اہم عنصر ہے کیونکہ یہ براہ راست کم سے کم موڑنے والے رداس کو متاثر کرتا ہے۔ پاور کیبلز عام طور پر کلاس اے، بی، یا سی میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ کلاسیں کیبل کو حتمی نصب شدہ پوزیشن میں تربیت دینے کی اجازت دیتی ہیں جہاں عام طور پر کیبل میں خلل نہیں پڑے گا۔ کلاس اے، بی، اور سی زیادہ استحکام پیش کرتے ہیں، خاص طور پر جب کیبل کھینچتے ہیں، اور عام طور پر سستے ہوتے ہیں۔ پاور یوٹیلیٹیز عام طور پر پرائمری اور سیکنڈری وولٹیج ایپلی کیشنز کے لیے کلاس بی اسٹرینڈڈ تار کا آرڈر دیتی ہیں۔ بعض اوقات، ایک ٹھوس کنڈکٹر میڈیم وولٹیج کیبل کا استعمال کیا جا سکتا ہے جب لچک کوئی تشویش کی بات نہیں ہے لیکن کم لاگت اور پانی کو روکنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایپلی کیشنز جن میں کیبل کو بار بار منتقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ پورٹیبل آلات کے لیے، زیادہ لچکدار کیبلز جنہیں "کورڈز" یا "فلیکس" کہا جاتا ہے استعمال کیے جاتے ہیں (اسٹرینڈنگ کلاس G-M)۔ لچکدار رسیوں میں باریک پھنسے ہوئے کنڈکٹر، رسی لی یا پھنسے ہوئے گچھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی لچک، تربیت اور استحکام کو بہتر بنانے کے لیے مناسب مقدار میں فلر مواد کے ساتھ مجموعی جیکٹس پیش کرتے ہیں۔ ہیوی ڈیوٹی لچکدار پاور کورڈز جیسے کہ کان کے چہرے کو کاٹنے والی مشین کو کھانا کھلانا احتیاط سے تیار کیا جاتا ہے-ان کی زندگی ہفتوں میں ناپی جاتی ہے۔ بہت لچکدار پاور کیبلز خودکار مشینری، روبوٹکس اور مشین ٹولز میں استعمال ہوتی ہیں۔ لچکدار پاور کیبلز کی مزید تفصیل کے لیے پاور کارڈ اور ایکسٹینشن کیبل دیکھیں۔ لچکدار کیبل کی دیگر اقسام میں ٹوسٹڈ پیئر، ایکسٹینسیبل، کوایکسیل، شیلڈڈ اور کمیونیکیشن کیبل شامل ہیں۔ ایکس رے کیبل ایک خاص قسم کی لچکدار ہائی وولٹیج کیبل ہے۔ اے سی پاور پلگ اور ساکٹ امریکی تار گیج-کراس سیکشن سائز کی میز کے لیے گنجائش-تاروں اور کیبلز کی موجودہ لے جانے کی صلاحیت کی تفصیل کے لیے کراس لنکڈ پولی تھیلین الیکٹریکل کیبل ایتھلین پروپیلین ربڑ (ای پی آر) صنعتی اور ملٹی فیز پاور پلگ اور ساکٹ اوور ہیڈ پاور لائن پورٹیبل کورڈ ریلوے الیکٹریفکیشن سسٹم خطرناک مادوں کی پابندی ہدایت ٹیلی مواصلات پاور کیبل وولٹیج ڈراپ-مناسب کیبل سائز کا انتخاب کرتے وقت ایک اور غور