Recloser
برقی طاقت کی تقسیم میں، خودکار سرکٹ ریکلوزر (اے سی آر) سوئچ گیئر کی ایک کلاس ہے جو عارضی غلطیوں کا پتہ لگانے اور ان میں خلل ڈالنے کے لیے اوور ہیڈ بجلی کی تقسیم کے نیٹ ورک پر استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ریکلوزرز یا آٹوریکلوزرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اے سی آرز بنیادی طور پر انٹیگریٹڈ کرنٹ اور وولٹیج سینسرز اور پروٹیکشن ریلے کے ساتھ ریٹیڈ سرکٹ بریکر ہوتے ہیں، جو حفاظتی اثاثے کے طور پر استعمال کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ تجارتی اے سی آر آئی ای سی 62271-111 آئی ای ای ای ایس ٹی ڈی C37.60 اور آئی ای سی 62271-200 معیارات کے تحت چلتے ہیں۔ آپریٹنگ زیادہ سے زیادہ وولٹیج کی تین بڑی کلاسیں 15.5 کے وی، 27 کے وی اور 38 کے وی ہیں۔ اوور ہیڈ الیکٹرک پاور ڈسٹری بیوشن نیٹ ورکس کے لیے، 80 ٪ تک فالٹ عارضی ہوتے ہیں، جیسے کہ بجلی کا حملہ، سرجز یا غیر ملکی اشیاء جو بے نقاب تقسیم لائنوں کے ساتھ رابطے میں آتی ہیں۔ نتیجتا، ان عارضی غلطیوں کو ایک سادہ ریکلوز آپریشن کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ریکلوزرز کو ایک مختصر اوپن کلوز ڈیوٹی سائیکل کو سنبھالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جہاں الیکٹریکل انجینئرز لاک آؤٹ مرحلے میں منتقلی سے پہلے اختیاری طور پر قریبی کارروائیوں کی تعداد اور وقت کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ ریکلوزر کی کوششوں کی تعداد اوپر بیان کردہ ریکلوزر معیارات کے مطابق زیادہ سے زیادہ چار تک محدود ہے۔ ریٹیڈ کرنٹ کے دو ضرب پر، ریکلوزر کا تیز رفتار ٹرپ وکر کم از کم 1.5 چکروں (یا 30 ملی سیکنڈ) میں ٹرپ (آف سرکٹ) کا سبب بن سکتا ہے۔ ان 1.5 چکروں کے دوران، دوسرے الگ الگ سرکٹس وولٹیج ڈپس یا جھپکتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ متاثرہ سرکٹ فالٹ کرنٹ کو روکنے کے لیے نہ کھل جائے۔ بریکر کے ٹرپ ہونے اور مختصر وقت کے لیے کھلا رہنے کے بعد خود بخود اسے بند کرنا، عام طور پر 1 سے 5 سیکنڈ کے بعد، ایک معیاری طریقہ کار ہے۔ ریکلوزرز کو اکثر سمارٹ گرڈ میں ایک کلیدی جزو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مؤثر طریقے سے کمپیوٹر کنٹرولڈ سوئچ گیئر ہوتے ہیں جنہیں ایس سی اے ڈی اے یا دیگر مواصلات کا استعمال کرتے ہوئے دور سے چلایا اور پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ پوچھ گچھ اور ریموٹ آپریشن کی صلاحیتیں یوٹیلیٹیز کو اپنے نیٹ ورک کی کارکردگی کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنے اور بجلی کی بحالی کے لیے آٹومیشن اسکیمیں تیار کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ آٹومیشن اسکیموں کو یا تو تقسیم کیا جا سکتا ہے (ریموٹ ریکلوزر کی سطح پر انجام دیا جاتا ہے) یا سنٹرلائزڈ (سینٹرل یوٹیلیٹی کنٹرول روم کے ذریعہ جاری کردہ کلوز اور اوپن کمانڈز کو ریموٹ کنٹرولڈ اے سی آر کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے)۔ تفصیل آٹوریکلوزرز تیل، ویکیوم، یا ایس ایف 6 انٹرپٹرز کا استعمال کرتے ہوئے سنگل فیز اور تھری فیز ورژن میں بنائے جاتے ہیں۔ ریکلوزرز کے لیے کنٹرول اصل الیکٹرو مکینیکل سسٹم سے لے کر میٹرنگ اور ایس سی اے ڈی اے افعال کے ساتھ ڈیجیٹل الیکٹرانکس تک ہوتے ہیں۔ ریکلوزرز کی ریٹنگز 2.4-38 kV سے چلتی ہیں جو کہ 10-1200 A سے لوڈ کرنٹس اور 1-16 kA سے فالٹ کرنٹس کے لیے ہوتی ہیں۔ 3 فیز سرکٹ پر، ایک ریکلوزر تین الگ الگ فیوز کٹ آؤٹ سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، وائی سے ڈیلٹا میں تبدیلی پر، جب کٹ آؤٹ کو وائی سائیڈ پر استعمال کیا جاتا ہے اور 3 میں سے صرف 1 کٹ آؤٹ فیوز کھلتا ہے، تو ڈیلٹا سائیڈ کے کچھ صارفین میں ٹرانسفارمر ونڈنگ کے ذریعے وولٹیج کی منتقلی کی وجہ سے کم وولٹیج کی حالت ہوتی ہے۔ کم وولٹیج الیکٹرانک آلات کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن جب ریکلوزر کا استعمال کیا جاتا ہے تو تینوں مراحل کھل جاتے ہیں، اس طرح مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہسٹری ریکلوزرز کی ایجاد 1900 کی دہائی کے وسط میں امریکہ میں کیلی کارپوریشن کے ذریعے 1940 کی دہائی کے اوائل میں متعارف کرائے گئے ابتدائی ریکلوزرز کے ساتھ ہوئی تھی۔ ریکلوزر اصل میں تیل سے بھرے ہائیڈرولک آلات تھے جن میں ابتدائی مکینیکل-پروٹیکشن-ریلے کی صلاحیتیں تھیں۔ جدید خودکار سرکٹ ریکلوزر اصل ہائیڈرولک یونٹس کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ جدید ہیں۔ 1980 کی دہائی میں سیمی کنڈکٹر پر مبنی الیکٹرانک حفاظتی ریلے کی آمد کے نتیجے میں ریکلوزر کی نفاست میں اضافہ ہوا، جس سے بجلی کی تقسیم کے نیٹ ورک پر غیر معمولی آپریشن یا فالٹ کے مختلف معاملات پر مختلف ردعمل سامنے آئے۔ جدید ریکلوزرز میں ہائی وولٹیج موصلیت اور مداخلت کرنے والے آلات عام طور پر موجودہ رکاوٹ اور آرک بجھانے کے لیے ویکیوم انٹرپٹرز کے ساتھ ٹھوس ڈائی الیکٹرک موصلیت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ فالٹ حالات کے دوران الیکٹرک پاور ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کے تحفظ کے مقاصد الیکٹرک پاور ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کے نقصان کو روکنے کے لیے، نیٹ ورک کے ساتھ ہر اسٹیشن کو سرکٹ بریکرز یا فیوز کٹ آؤٹ سے محفوظ کیا جاتا ہے جو شارٹ سرکٹ کی صورت میں بجلی بند کر دیتے ہیں۔ عارضی واقعات کے بعد فوری طور پر بجلی کی بحالی کرتے وقت یہ حفاظتی حل ایک بڑا مسئلہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ مرمت کے عملے کو دستی طور پر سرکٹ بریکرز کو دوبارہ ترتیب دینے یا فیوز کٹ آؤٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ متبادل طور پر، ریکلوزرز کو شارٹ سرکٹ کے بعد دور سے ری سیٹ کے عمل کو خودکار بنانے کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے اور سروس کی بحالی کے لیے زیادہ دانے دار نقطہ نظر کی اجازت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں سپلائی کی دستیابی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، عارضی فالٹ کے دوران ریکلوزر کا استعمال کرتے ہوئے، ہوا کے طوفان کے دوران درخت کا ایک اعضاء درخت سے اڑ گیا جو بجلی کی لائن پر گرتا ہے اور جیسے ہی اعضاء زمین پر گرتے ہیں، بجلی کو دور سے بحال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ریموٹ ری سٹوری ریکلوزر دور سے چلنے پر اہم آپریشنل اخراجات کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ لاک آؤٹ میں منتقل ہونے والے آلات کو ری سیٹ کرنے کے لیے فیلڈ عملے کی سائٹ پر سفر کرنے کی ضرورت کو کم کر سکتے ہیں۔ ڈویژن ریکلوزرز نیٹ ورک کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرکے برقی طاقت کی تقسیم کے نیٹ ورک کے نقصان سے بھی نمٹ سکتے ہیں، ممکنہ طور پر ہر برقی طاقت کی تقسیم کے نیچے کی طرف برانچ پوائنٹ پر، جو فیڈر اسٹیشنوں پر بریکرز کے مقابلے میں بہت کم طاقت کو سنبھالتے ہیں، اور بہت کم بجلی کی سطح پر سفر کرنے کے لیے سیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ نتیجتا، گرڈ پر ایک واحد ایونٹ صرف ایک ہی ریکلوزر کے زیر انتظام حصے کو کاٹ دے گا، اس سے بہت پہلے کہ فیڈر اسٹیشن کو کوئی مسئلہ نظر آئے اور بجلی منقطع ہو جائے۔ ری کنفیگریشن اور لوڈ فلو ریزولوشن ریکلوزر برقی بجلی کی تقسیم کے نیٹ ورک کو دوبارہ ترتیب دے کر لوڈ فلو کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ عام فالٹ کے حالات اور ریکلوزنگ کے اصول ریکلوزنگ کا بنیادی فلسفہ فالٹ کی اقسام پر فعال طور پر غور کرنا اور معلوم شدہ فالٹ کی قسم کے امکانات کی بنیاد پر ایک موثر جواب فراہم کرنا ہے۔ فالٹ کرنٹس کو کرنٹ سینسنگ ٹرانسفارمرز کے ذریعے محسوس کیا جاتا ہے۔ اوور ہیڈ ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک پر فالٹ کی قسم کی بنیادی قسم لائٹنگ اسٹرائیک ہے۔ بجلی کے اضافے سے وولٹیج میں اضافہ ہوتا ہے جو موصلیت کے مقامی طور پر ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے، موصلیت پر آرس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ریکلوزر اس کا پتہ ایک اوور کرنٹ یا ارتھ فالٹ کے طور پر لگا سکتے ہیں (فالٹ کی غیر متناسبیت پر منحصر ہے)۔ بجلی کے اضافے بہت تیزی سے گزرتے ہیں (50 میٹر میں کم ہوتے ہیں)، لہذا پہلے ریکلوز کو ٹرپ اور ریکلوز دونوں کے لیے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا ریکلوز بجلی کی وجہ سے ہونے والی آرسنگ میں رکاوٹ کی اجازت دیتا ہے، لیکن طاقت کو تیزی سے بحال کرتا ہے۔ پودوں سے رابطہ یا آلات کی ناکامی اگر پہلے، تیز ریکلوز کے بعد، ریکلوزر کسی فالٹ پر بند ہو جاتا ہے، تو امکان ہے کہ فالٹ ثانوی طبقے کی فالٹ، پودوں سے رابطہ یا آلات کی ناکامی ہو۔ ایک اوور کرنٹ فالٹ لائن ٹو لائن کلاس فالٹ کی نشاندہی کرتا ہے، جس کی تصدیق منفی فیز سیکوینس اوور کرنٹ پروٹیکشن سے کی جا سکتی ہے، جبکہ ارتھ فالٹ لائن ٹو گراؤنڈ یا ڈبل لائن ٹو گراؤنڈ فالٹ کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ریکلوزر فیوز جلانے کی پالیسی کا اطلاق کر سکتے ہیں، جہاں وہ تھوڑی مدت کے لیے بند رہتے ہیں تاکہ پس منظر کی لکیروں پر فیوز جل سکیں، جس سے غلطی الگ ہو جائے۔ اگر غلطی کو صاف نہیں کیا جاتا ہے، تو ریکلوزر ٹرپس دوبارہ کھل جاتے ہیں۔ اسی پالیسی کو فالٹ سائٹس پر توانائی پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ لائن سے فالٹ کو جلایا جا سکے۔ یہ متعدد لکیروں، یا حیوانات (پرندوں، سانپوں وغیرہ) کے درمیان سے گزرنے والی شاخ ہو سکتی ہے۔ کنڈکٹرز کے ساتھ رابطے میں آنا۔ حساس گراؤنڈ فالٹ/حساس ارتھ فالٹ ریکلوزرز میں حساس ارتھ فالٹ پروٹیکشن عام طور پر فوری لاک آؤٹ پر سیٹ کیا جاتا ہے۔ درمیانے وولٹیج لائن پر چھوٹے رساو کرنٹس (1 ایمپیئر سے کم) کا پتہ لگانا موصلیت کی ناکامی، ٹوٹی ہوئی کیبلز یا درختوں کے ساتھ رابطے میں آنے والی لائنوں کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اس منظر نامے پر ریکلوزنگ کو لاگو کرنے میں کوئی میرٹ نہیں ہے، اور صنعت کا بہترین عمل حساس زمین کی غلطی پر ریکلوزنگ نہیں ہے۔ 500 ایم اے اور اس سے نیچے کا پتہ لگانے کے قابل حساس ارتھ فالٹ پروٹیکشن والے ریکلوزرز کو آگ کو کم کرنے کی تکنیک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ آگ کے آغاز میں 80 فیصد خطرے میں کمی فراہم کرتے ہیں، تاہم انہیں کبھی بھی اس ایپلی کیشن میں ریکلوزرز کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا ہے، صرف سنگل شاٹ ڈسٹری بیوٹڈ سرکٹ بریکرز کے طور پر جو حساسیت کو ان غلطیوں کے وجود کی تصدیق کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ڈیڈ ٹائم انٹرولز ایپلی کیشنز روایتی ریکلوزرز کو صرف ایک ٹرپڈ سرکٹ بریکر کو بند کرنے اور بجلی کو بحال کرنے کی کوشش کے لیے ریموٹ ڈسٹری بیوشن سائٹ پر جانے والے لائن عملے کے عمل کو خودکار بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ جدید ریکلوزرز کی جدید حفاظتی فعالیت کے ساتھ، ان آلات کو متعدد اضافی ایپلی کیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آٹوریکلوزرز ان ایکشن متاثرہ اوور ہیڈ پاور لائنوں سے بھرے علاقوں میں رہائشی صارفین کبھی کبھار آٹوریکلوزر کے اثرات کو عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر غلطی گاہک کے اپنے ڈسٹری بیوشن سرکٹ کو متاثر کرتی ہے، تو وہ ایک یا کئی مختصر، مکمل بندشوں کو دیکھ سکتے ہیں جس کے بعد یا تو نارمل آپریشن (جیسا کہ آٹوریکلوزر عارضی غلطی صاف ہونے کے بعد بجلی بحال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے) یا سروس کا مکمل بندش (جیسا کہ آٹوریکلوزر اپنی زیادہ سے زیادہ 4 دوبارہ کوششوں کو ختم کر دیتا ہے) ہو سکتا ہے۔ اگر فالٹ کسٹمر کے ملحقہ سرکٹ پر ہے، تو کسٹمر کو وولٹیج میں کئی مختصر "ڈپس" (سیگس) نظر آسکتے ہیں کیونکہ ہیوی فالٹ کرنٹ ملحقہ سرکٹ میں بہتا ہے اور ایک یا زیادہ بار اس میں خلل پڑتا ہے۔ برقی طوفان کے دوران گھریلو روشنی کا ڈپ، یا وقفے وقفے سے بلیک آؤٹ ایک عام مظہر ہوگا۔ آٹوریکلوزر ایکشن کے نتیجے میں الیکٹرانک ڈیوائسز وقت کی ترتیبات کھو سکتے ہیں، اتار چڑھاؤ والی میموری میں ڈیٹا کھو سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، یا بجلی کی رکاوٹ کی وجہ سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح کے سامان کے مالکان کو الیکٹرانک آلات کو بجلی کی رکاوٹوں اور بجلی کے اضافے کے نتائج سے بچانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سیکشنلائزر انٹیگریشن ریکلوزرز ڈاؤن اسٹریم حفاظتی آلات کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں جنہیں سیکشنلائزرز کہا جاتا ہے، عام طور پر ایک منقطع کرنے والا یا کٹ آؤٹ جو کاؤنٹر یا ٹائمر کے ذریعہ متحرک ٹرپنگ میکانزم سے لیس ہوتا ہے۔ ایک سیکشنلائزر کو عام طور پر فالٹ کرنٹ کو روکنے کے لیے درجہ بندی نہیں کی جاتی ہے تاہم اس میں اکثر بنیادی موصلیت کی سطح بڑی ہوتی ہے، جس سے کچھ سیکشنلائزرز کو تنہائی کے نقطہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہر سیکشنلائزر ریکلوزر (یا سرکٹ بریکر) کے ذریعے فالٹ کرنٹ کی رکاوٹوں کا پتہ لگاتا ہے اور ان کی گنتی کرتا ہے۔ پہلے سے طے شدہ تعداد میں رکاوٹوں کے بعد، سیکشنلائزر کھل جائے گا، اس طرح سرکٹ کے ناقص حصے کو الگ کر دے گا، جس سے ریکلوزر دوسرے نان فالٹ حصوں میں سپلائی بحال کر سکے گا۔ کچھ جدید ریکلوزر کنٹرولرز کو اس طرح ترتیب دیا جا سکتا ہے کہ ریکلوزر سیکشنلائزر موڈ میں کام کریں۔ یہ ان ایپلی کیشنز میں استعمال ہوتا ہے جہاں حفاظتی درجہ بندی کے مارجن برقی اثاثوں کے درمیان موثر حفاظتی ہم آہنگی فراہم کرنے کے لیے بہت کم ہوتے ہیں۔ آگ سے بچاؤ اور جنگل کی آگ کا خطرہ اوور ہیڈ ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کا ایک فطری خطرہ ہے۔ ڈسٹری بیوشن پروٹیکشن سوئچ گیئر کے انتخاب سے قطع نظر، زیر زمین ٹرانسمیشن کے مقابلے میں اوور ہیڈ کنڈکٹرز میں آگ لگنے کا خطرہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ 2009 کی جھاڑیوں کی آگ میں وکٹورین رائل کمیشن نے اشارہ کیا کہ جھاڑیوں کی آگ کے زیادہ خطرے والے دنوں میں ریکلوزنگ کو غیر فعال کیا جانا چاہیے، تاہم کم خطرے والے دنوں میں اسے سپلائی کی وشوسنییتا کے لیے لاگو کیا جانا چاہیے۔ غلط طریقے سے تشکیل شدہ یا پرانے ماڈل ریکلوزرز کو جنگل کی آگ کے آغاز یا پھیلاؤ میں ملوث کیا گیا ہے۔ آسٹریلیائی 2009 بلیک سیٹرڈے بش فائر میں تحقیق نے اشارہ کیا کہ 500 ایم اے پر تشکیل شدہ حساس گراؤنڈ فالٹ پروٹیکشن کے ساتھ سنگل شاٹ سرکٹ بریکرز کے طور پر کام کرنے والے ریکلوزرز آگ لگنے کے خطرے کو 80 فیصد تک کم کر دیں گے۔ آگ کے زیادہ خطرے والے دنوں میں کسی بھی قسم کے ریکلوزنگ کو ہٹا دیا جانا چاہیے، اور عام طور پر ریکلوزنگ کا اطلاق حساس ارتھ فالٹ فالٹس کا پتہ لگانے پر نہیں کیا جانا چاہیے۔ وکٹورین یوٹیلیٹیز نے رائل کمیشن کو جواب دیتے ہوئے زیادہ خطرے والے علاقوں میں اپنے کچھ اوور ہیڈ نیٹ ورک کو زیر زمین کیبل میں تبدیل کیا، بے نقاب اوور ہیڈ کنڈکٹرز کو موصل کیبلز سے تبدیل کیا، اور پرانے ریکلوزرز کو جدید اے سی آر کے ساتھ ریموٹ مواصلات سے تبدیل کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جھاڑیوں کی آگ کے زیادہ خطرے والے دنوں میں ترتیبات کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ اسمارٹ گرڈ سرکٹ بریکر اسپاٹ نیٹ ورک سب اسٹیشن الیکٹریکل انجینئرنگ قابل تجدید توانائی حوالہ جات الیکٹرک پاور ڈسٹری بیوشن الیکٹرک پاور سسٹم اجزاء سیفٹی امریکی ایجادات کو تبدیل کرتی ہے