Liquid-ring pump
مائع رنگ پمپ ایک گھومنے والا مثبت نقل مکانی والا گیس پمپ ہے، جس میں سینٹرفیوگل فورس کے تحت مائع مہر کے طور پر کام کرتا ہے۔ آپریشن کی تفصیل مائع رنگ پمپ عام طور پر ویکیوم پمپ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن گیس کمپریسر کے طور پر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مائع رنگ پمپ کا کام روٹری وین پمپ کی طرح ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ وین روٹر کا ایک سخت حصہ ہوتے ہیں اور کمپریشن چیمبر مہر بنانے کے لیے مائع کی ایک گھومتی انگوٹی کو چھانٹتے ہیں۔ وہ فطری طور پر کم رگڑ والا ڈیزائن ہے، جس میں روٹر واحد حرکت پذیر حصہ ہے۔ سلائیڈنگ رگڑ شافٹ مہروں تک محدود ہے۔ مائع رنگ والے پمپ عام طور پر انڈکشن موٹر سے چلائے جاتے ہیں۔ مائع رنگ پمپ سلنڈریکل کیسنگ کے اندر سنکی طور پر واقع ایک غائب امپیلر کو گھما کر گیس کو کمپریس کرتا ہے۔ مائع (اکثر پانی) کو پمپ میں ڈالا جاتا ہے، اور سینٹرفیوگل ایکسلریشن کے ذریعے کیسنگ کے اندر کے خلاف ایک متحرک سلنڈریکل رنگ بنتا ہے۔ یہ مائع کی انگوٹھی امپیلر وینوں کے درمیان خالی جگہوں میں مہروں کا ایک سلسلہ بناتی ہے، جو کمپریشن چیمبر بناتی ہے۔ امپیلر کے گردش کے محور اور کیسنگ ہندسی محور کے درمیان سنکیتا کے نتیجے میں وین اور رنگ سے منسلک حجم میں چکور تغیر ہوتا ہے۔ ایک گیس (اکثر ہوا) کو کیسنگ کے سائیڈ میں ایک انلیٹ پورٹ کے ذریعے پمپ میں کھینچا جاتا ہے۔ گیس امپیلر وین اور مائع کے دائرے سے بنے کمپریشن چیمبرز میں پھنس جاتی ہے۔ امپیلر گردش کی وجہ سے حجم میں کمی گیس کو کمپریس کرتی ہے، جو کیسنگ کے سائیڈ میں ڈسچارج پورٹ کے ذریعے باہر نکلتی ہے۔ پمپ کے خارج ہونے پر کمپریسڈ گیس میں کام کرنے والے سیال کی تھوڑی مقدار ہوتی ہے، جسے عام طور پر بخارات-مائع جداکار میں ہٹا دیا جاتا ہے۔ سب سے قدیم مائع رنگ پمپ 1903 سے ہیں، جب جرمنی میں سیمنز شکرٹ کو پیٹنٹ دیا گیا تھا۔ مائع رنگ ویکیوم پمپوں اور کمپریسرز کے لیے یو ایس پیٹنٹ 1,091,529، 1914 میں لیوس ایچ نیش کو دیا گیا تھا۔ انہیں نارولک، کنیکٹیکٹ، امریکہ میں نیش انجینئرنگ کمپنی نے تیار کیا تھا۔ آسٹریا میں تقریبا اسی وقت، اسی طرح کے مائع رنگ ویکیوم پمپ کے لیے سیمنز-شکرٹورکے کو پیٹنٹ 69274 دیا گیا تھا۔ ایپلی کیشنز یہ سادہ لیکن انتہائی قابل اعتماد پمپ مختلف قسم کے صنعتی ایپلی کیشنز رکھتے ہیں۔ ان کا استعمال ناقابل تنسیخ گیسوں کو ہٹا کر بھاپ ٹربائن جنریٹر کے بڑے سیٹوں پر کنڈینسر ویکیوم کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، جہاں ویکیوم کی سطح عام طور پر 30-50 mbar ہوتی ہے۔ ان کا استعمال کاغذ کی مشینوں پر گودے کے سلری سے پانی نکالنے اور پریس فیلٹس سے پانی نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک اور ایپلی کیشن مولڈڈ پیپر پلپ مصنوعات (انڈے کے کارٹن اور دیگر پیکیجنگ) کی ویکیوم تشکیل ہے۔ دیگر استعمالات میں مٹی کی اصلاح شامل ہے، جہاں آلودہ زیر زمین پانی کو خلا کے ذریعے کنوؤں سے نکالا جاتا ہے۔ پٹرولیم ریفائننگ میں، ویکیوم ڈسٹلشن عمل کو ویکیوم فراہم کرنے کے لیے مائع رنگ ویکیوم پمپوں کا بھی استعمال کرتا ہے۔ مائع رنگ کمپریسر اکثر بخارات کی بازیابی کے نظام میں استعمال ہوتے ہیں۔ ڈیزائن سنگل اور ملٹی اسٹیج مائع رنگ سسٹم سنگل یا ملٹی اسٹیج ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر ایک ملٹی اسٹیج پمپ میں ایک مشترکہ شافٹ پر دو جھرنوں والے دباؤ کے مراحل ہوتے ہیں۔ ویکیوم سروس میں، قابل حصول دباؤ میں کمی رنگ مائع کے بخارات کے دباؤ سے محدود ہوتی ہے۔ جیسے جیسے پیدا شدہ خلا رنگ مائع کے بخارات کے دباؤ کے قریب پہنچتا ہے، رنگ مائع سے خارج ہونے والے بخارات کا بڑھتا ہوا حجم باقی خلا کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے حد قریب آتی ہے نظام کی کارکردگی کم ہوتی جاتی ہے۔ سنگل اسٹیج ویکیوم پمپ عام طور پر 35 ٹور (ایم ایم ایچ جی) یا ویکیوم پیدا کرتے ہیں، اور دو مرحلے والے پمپ 25 ٹور تک ویکیوم پیدا کر سکتے ہیں، یہ فرض کرتے ہوئے کہ ہوا پمپ کی جا رہی ہے اور رنگ مائع پانی پر یا اس سے کم ہے۔ خشک ہوا اور 15 °C سیلینٹ پانی کا درجہ حرارت معیاری کارکردگی کی بنیاد ہے، جسے زیادہ تر مینوفیکچررز اپنی کارکردگی کے منحنی خطوط کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رنگ مائع کی دوبارہ گردش کچھ رنگ مائع بھی گیس کے خارج ہونے والے دھارے کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اس مائع کو گیس کے بہاؤ سے پمپ کے باہر موجود دیگر آلات کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے۔ کچھ نظاموں میں، خارج شدہ رنگ مائع کو ہیٹ ایکسچینجر یا کولنگ ٹاور کے ذریعے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور پھر پمپ کیسنگ میں واپس کردیا جاتا ہے۔ کچھ دوبارہ گردش کرنے والے نظاموں میں، گیس سے آلودہ ہونے والے مادے نظام کی ترتیب کے لحاظ سے رنگ مائع میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ آلودگیاں مرتکز ہو جاتی ہیں کیونکہ مائع دوبارہ گردش کرتا رہتا ہے، اور آخر کار نقصان پہنچا سکتا ہے اور پمپ کی زندگی کو کم کر سکتا ہے۔ اس صورت میں، فلٹریشن سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آلودگی کو قابل قبول سطح پر رکھا گیا ہے۔ غیر گردش کرنے والے نظاموں میں خارج شدہ گرم مائع (عام طور پر پانی) کو فضلہ کے دھارے کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس صورت میں نقصان کی تلافی کے لیے تازہ ٹھنڈا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ ماحولیاتی تحفظات اس طرح کے "ایک بار چلنے والے" نظام کو تیزی سے نایاب بنا رہے ہیں۔ مائع کا انتخاب مائع رنگ ویکیوم پمپ اس عمل کے ساتھ مطابقت رکھنے والے کسی بھی مائع کو سیلینٹ مائع کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، بشرطیکہ اس میں بخارات کے دباؤ کی مناسب خصوصیات ہوں۔ اگرچہ سب سے عام سیلینٹ پانی ہے، لیکن تقریبا کوئی بھی مائع استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سب سے عام سیلینٹ مائع تیل ہے۔ چونکہ تیل میں بخارات کا دباؤ بہت کم ہوتا ہے، تیل سے بند مائع رنگ ویکیوم پمپ عام طور پر ہوا سے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ خشک کلورین گیس کے استعمال کے لیے، مرتکز سلفورک ایسڈ کو سیلینٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی مائع کو استعمال کرنے کی صلاحیت مائع رنگ ویکیوم پمپ کو سالوینٹ (بخارات) کی بازیابی کے لیے مثالی طور پر موزوں بناتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آستین یا ویکیوم ڈرائر جیسے عمل سے ٹولوین بخارات پیدا ہو رہے ہیں، تو مائع ٹولوین کو سیلینٹ کے طور پر استعمال کرنا ممکن ہے، بشرطیکہ ٹھنڈا پانی اتنا ٹھنڈا ہو کہ سیلینٹ مائع کے بخارات کا دباؤ اتنا کم رہے کہ مطلوبہ ویکیوم کو کھینچا جا سکے۔ مائع رنگ ویکیوم پمپوں میں آئنک مائع ویکیوم پریشر کو تقریبا 70 ایم بی آر سے 1 ایم بی آر سے نیچے کر سکتے ہیں۔ حوالہ جات پمپ گیس ٹیکنالوجیز