Flue
فلو ایک نالی، پائپ، یا چمنی میں کھلنا ہے جو چمنی، بھٹی، واٹر ہیٹر، بوائیلر، یا جنریٹر سے خارج ہونے والی گیسوں کو باہر تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تاریخی طور پر فلو کی اصطلاح کا مطلب خود چمنی تھا۔ ریاستہائے متحدہ میں، انہیں بوائیلرز کے وینٹ اور واٹر ہیٹرز اور جدید بھٹیوں کے لیے بریچنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ عام طور پر بہاؤ کے ذریعے کام کرتے ہیں، جسے اسٹیک اثر بھی کہا جاتا ہے، یا دہن کی مصنوعات کو بلوور کے ذریعے 'انڈیوس' کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ دہن کی مصنوعات میں کاربن مونو آکسائیڈ اور دیگر خطرناک مرکبات ہوتے ہیں، اس لیے مناسب 'ڈرافٹ'، اور متبادل ہوا کا داخلہ ضروری ہے۔ بلڈنگ کوڈز، اور دیگر معیارات، ان کے مواد، ڈیزائن اور انسٹالیشن کو منظم کرتے ہیں۔ حرارت کو برقرار رکھنے والے فلوز سایڈست ہوتے ہیں اور انہیں ماحول میں زہریلی گیسوں کو چھوڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وہ اکثر مناسب طریقے سے سیٹ نہ ہونے پر ماحول میں مفید گھریلو حرارت جاری کرنے کا نقصان دہ اثر رکھتے ہیں-اس کے بالکل برعکس کہ آگ پہلی جگہ پر کیوں روشن کی گئی تھی۔ جب فلو کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو فائر پلیس توانائی کے سب سے بڑے ضیاع میں سے ایک ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آگ لگنے کے بعد فلو کو بہت چوڑا کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کنویکشن کے نام سے جانا جاتا ہے، گھر سے گرم ہوا چمنی کو اوپر کھینچتی ہے، جبکہ باہر سے ٹھنڈی ہوا گھر میں جہاں بھی داخل ہو سکتی ہے، بشمول کھڑکیوں اور دروازوں کے رسنے کے ارد گرد۔ مثالی طور پر، جب آگ شروع ہوتی ہے تو فلو کو ہر طرح سے کھلا ہونا چاہیے، اور پھر آگ کے جلتے ہی اسے بند کرنے کی طرف ایڈجسٹ کرنا چاہیے جب تک کہ یہ اتنا کھلا نہ ہو کہ آگ سے دھواں آہستہ آہستہ چمنی تک کھینچ سکے۔ آگ سے فلو کے گرم ہونے کے بعد، ان کو منتقل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن زیادہ گرم بھی ہوتا ہے۔ فلو لیور کو چلاتے وقت ہاتھوں کو محفوظ رکھنا چاہیے ؛ اور اگر آگ میں کوئی نیا لاگ شامل کیا جاتا ہے، تو فلو کو دوبارہ ایڈجسٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ دھواں گھر میں داخل نہ ہو۔ کچھ ممالک میں، لکڑی کے شعلوں کو اکثر حرارت کو محفوظ رکھنے والی تعمیر میں بنایا جاتا ہے جس کے اندر فلو گیسیں ماحول میں چھوڑنے سے پہلے گرمی برقرار رکھنے والی اینٹوں پر گردش کرتی ہیں۔ گرمی برقرار رکھنے والی اینٹوں کو آرائشی مواد جیسے اینٹوں، ٹائلوں یا پتھر سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ یہ فلو گیس کی گردش روایتی نظاموں میں چمنی اور بیرونی ہوا کو کافی گرمی کے نقصان سے بچاتی ہے۔ فلو گیسوں سے نکلنے والی گرمی اینٹوں کے ذریعے تیزی سے جذب ہوتی ہے اور پھر چمنی کے بجائے آہستہ آہستہ گھر میں چھوڑی جاتی ہے۔ ایک اچھی طرح سے موصل گھر میں، دن میں دو بار ڈیڑھ گھنٹے تک جلنے والی ایک بار بھری آگ پورے گھر کو 24 گھنٹے کی مدت تک گرم رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس طرح کم ایندھن استعمال ہوتا ہے، اور مضر اخراج کم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات، فلو ایک دوسرے دہن چیمبر کو شامل کرتا ہے جہاں فلو گیس میں آتش گیروں کو دوسری بار جلایا جاتا ہے، جس سے کٹوتی، مضر اخراج کو کم کیا جاتا ہے اور مجموعی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چمنی کاول بھی ہوتے ہیں، جو ڈرافٹ کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جبکہ دھوئیں کے بیک فلو کو بھی روکتے ہیں۔ سادہ برڈ گارڈ چمنی کاولز جو پرندوں اور دیگر کیڑوں کو باہر رکھتے ہیں، سے لے کر ایسے آپشنز تک جو خاص طور پر چمنی، فلوز اور ہوا کی نالیوں جیسے گھومنے والی چمنی کاولز میں ڈونڈراؤٹ کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دیگر استعمال اعضاء فلو کی اصطلاح بعض پائپ آرگن پائپوں، یا اس کے بجائے، ان کی تعمیر یا انداز کی وضاحت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ صدیوں پہلے تعمیر کیے گئے باتھ ہاؤسز رومن تھرما میں فلیوز تھے۔ بوائیلرز اس اصطلاح کا ایک اور استعمال فلیوڈ بوائیلر کے اندرونی فلوز کے لیے ہے۔ فلو کی اقسام میں شامل ہیں: اوپن فلو-ایک کھلا فلو والا آلہ اپنے ارد گرد سے دہن کی ہوا کھینچتا ہے ؛ خارج ہونے والی گیسیں کھلے فلو کے اوپر ایک بھنور میں اٹھتی ہیں۔ 19 ویں صدی کا رمفورڈ فائر پلیس ایک ایسا آلہ ہے جس نے اس اصول کو خوبصورت طریقے سے بہتر بنایا۔ بند فلو-جب ہوا کی نالی دہن کی ہوا کو براہ راست کسی آلے میں لاتی ہے، تو آلے پر مشتمل کمرے کے درمیان ہوا کی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کمرہ مہر بند آلات کو اندرونی طور پر محفوظ بناتا ہے، کیونکہ دہن کی مصنوعات (پی او سی) عام طور پر کمرے میں نہیں نکل سکتی ہیں۔ کمرہ مہر بند آلات کے ساتھ دو بڑی قسم کے بند فلوز استعمال کیے جاتے ہیں: متوازن فلو-گرم اخراج سے پیدا ہونے والے قدرتی ڈرافٹ کا استعمال کریں، تاکہ فلو جتنا ممکن ہو اتنا چھوٹا ہو، عام طور پر اتنی لمبی ہو کہ بیرونی دیوار سے گزر سکے جس کے سامنے یا اس کے قریب آلہ نصب ہو۔ متوازن فلو ٹرمینل میں فلو آؤٹ لیٹ اور ایئر انلیٹ دونوں قریب ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی ڈرافٹ یا ہوا کا جھونکا یکساں دباؤ ڈالتا ہے اور آلات میں منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس طرح برنر شعلہ اور یہاں تک کہ پائلٹ لائٹس بھی متاثر نہیں ہوتی ہیں۔ پاور فلو-فینڈ فلوز پنکھے کے پیدا کردہ دباؤ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ بیرونی ہوا کو آلات میں منتقل کیا جا سکے اور دہن کی مصنوعات کو بیرونی ہوا میں منتقل کیا جا سکے۔ اس طرح ہوا اور فلو کی نالیاں بہت لمبی، چھوٹے قطر کی ہو سکتی ہیں، اور اس میں سمت کی تبدیلیاں شامل ہوتی ہیں۔ زیادہ تر ڈکٹنگ متمرکز ہوتی ہے ؛ ہوا کی نالی اس کے اندر چھوٹی فلو ڈکٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس طرح اندرونی فلو ڈکٹ سے رساو صرف ایک کمرے میں جانے کے بجائے آلات میں اخراج کرے گا۔ تاہم دو پائپ والے نظام کے ساتھ طویل دوڑ ممکن ہے جہاں فلو اور ہوا کی نالیاں الگ الگ چلتی ہیں۔ بند فلیوز کا استعمال کرنے کے بجائے، کچھ پاور فلیوز کھلے فلیوز کا استعمال کرتے ہیں، جو آلات کو رکھنے والے کمرے سے دہن کی ہوا لیتے ہیں۔ تمام کھلی ہواؤں کی طرح، اس طرح کے آلات کو دہن کی ہوا کی فراہمی کے لیے مناسب وینٹیلیشن کی فراہمی انتہائی اہم ہے۔ غلط فلو-اگرچہ گرمی کے الگ الگ ذرائع کے لیے دو یا تین فلوز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن جمالیاتی مقصد کے لیے چمنی کے اوپری حصے میں کئی "جھوٹے" فلوز شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ڈائی فلو-انجکشن مولڈنگ میں استعمال ہونے والے ڈائی میں ایک فلو۔ فلو گیس اسٹیک دہن میسنری ہیٹر حوالہ جات فائر پلیس ہیٹنگ، وینٹیلیشن، اور ایئر کنڈیشنگ بھی دیکھیں۔