Aspirating smoke detector
ایسپریٹنگ اسموک ڈیٹیکٹر (اے ایس ڈی) ایک ایسا نظام ہے جو آگ کے فعال تحفظ میں استعمال ہوتا ہے، جو ایک مرکزی پتہ لگانے والے یونٹ پر مشتمل ہوتا ہے جو دھوئیں کا پتہ لگانے کے لیے پائپوں کے نیٹ ورک کے ذریعے ہوا کھینچتا ہے۔ سیمپلنگ چیمبر ایک نیفیلومیٹر پر مبنی ہوتا ہے جو چیمبر میں ان کے ذریعے بکھرے ہوئے روشنی کا پتہ لگا کر ہوا میں معطل دھوئیں کے ذرات کی موجودگی کا پتہ لگاتا ہے۔ اے ایس ڈی عام طور پر دھوئیں کا پتہ اس سے پہلے لگا سکتے ہیں کہ وہ ننگی آنکھوں کو نظر آئے۔ زیادہ تر معاملات میں ایسپریٹنگ اسموک ڈیٹیکٹرز کے لیے پنکھے والے یونٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے پائپوں کے نیٹ ورک کے ذریعے محفوظ علاقے سے ہوا کا نمونہ کھینچ سکے۔ 1970 میں آسٹریلیائی کامن ویلتھ سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ آرگنائزیشن (سی ایس آئی آر او) نے جنگل کی آگ پر تحقیق کرنے کے لیے نیفیلومیٹر کا استعمال کیا۔ اس کے بعد، آسٹریلیائی پوسٹ ماسٹر جنرل کے محکمہ نے سی ایس آئی آر او کو ایسی ٹیکنالوجیز کی تحقیقات کے لیے شامل کیا جو آگ کی وجہ سے سروس میں رکاوٹ کو روک سکتی ہیں۔ تحقیق کرنے کے لیے ایک نمونے کی جگہ کا انتخاب کرنے کے بعد، سی ایس آئی آر او نے مشورہ دیا کہ نیفیلومیٹر کو اے پی او فائر ٹیسٹ کے لیے معیار کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک چارٹ ریکارڈر آؤٹ پٹ ڈسپلے کا استعمال کرتے ہوئے مکینیکل وینٹیلیشن سسٹم کے ریٹرن ایئر ڈکٹس کے اندر دھوئیں کی سطح کی نگرانی کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ کئی ہفتوں کی جانچ کے اختتام پر، یہ پتہ چلا کہ ٹیلی فون کے سازوسامان کو پہنچنے والے نقصان کو روکنے کے لیے آگ کا پتہ لگانے کی کوئی تجارتی طور پر دستیاب ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے۔ تاہم ایک ایسی ٹیکنالوجی جس نے زبردست امید ظاہر کی وہ خود نیفیلومیٹر تھی۔ 1979 میں، ایکسٹرالس، جو اس وقت آئی ای آئی پیٹی لمیٹڈ تھا، نے ایک ہوا کے نمونے لینے والا آلہ تیار کیا اور فروخت کیا جسے انہوں نے وی ای ایس ڈی اے (ویری ارلی اسموک ڈیٹیکشن اپریٹس) کہا۔ کمپنی نے برآمدی بازاروں کے لیے وشوسنییتا، خصوصیات، سائز اور کم لاگت فراہم کرنے کے لیے 1982 میں ڈٹیکٹر کو دوبارہ ڈیزائن کیا۔ اے ایس ڈی نظاموں نے کسی تباہ کن واقعے سے بہت پہلے دھوئیں کو محسوس کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے مقبولیت حاصل کی ہے۔ ڈیزائن اے ایس ڈی ڈیزائن متعدد سوراخوں کے ساتھ سیمپلنگ پائپ کا استعمال کرکے روایتی اسموک ڈیٹیکٹرز کی کوتاہیوں کو درست کرتا ہے۔ ہوا کے نمونوں کو پکڑا جاتا ہے اور فلٹر کیا جاتا ہے، جھوٹے الارم سے بچنے کے لیے کسی بھی آلودگیوں یا دھول کو ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر ایک مرکزی، انتہائی حساس لیزر ڈٹیکشن یونٹ کے ذریعے کارروائی کی جاتی ہے۔ اگر دھوئیں کا پتہ چلتا ہے، تو سسٹم الارم کو متحرک کیا جاتا ہے، اور پھر چند سیکنڈ کے اندر مرکزی نگرانی اسٹیشنوں کے ذریعے سگنلز پر کارروائی کی جاتی ہے۔ اسپاٹ ڈٹیکٹرز سمیت غیر فعال دھوئیں کا پتہ لگانے والے نظاموں کے برعکس، اے ایس ڈی نظام فعال طور پر ایک پائپنگ سسٹم کے اندر بور ہولز کے ذریعے دھواں ڈٹیکٹر کی طرف کھینچتا ہے جو پورے محفوظ علاقے میں چلتا ہے۔ مزید برآں، اے ایس ڈی سسٹم سالمیت کی نگرانی کو شامل کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کسی بھی وقت اے ایس ڈی کی دھوئیں کا پتہ لگانے کی صلاحیت سے سمجھوتہ کیا گیا ہے۔ ایسا غیر فعال آلات کے معاملے میں نہیں ہے جن کی عام طور پر صرف برقی طور پر نگرانی کی جاتی ہے اور اس بات کا تعین کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ آیا دھواں اصل میں پتہ لگانے والے عنصر تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ اے ایس ڈی سسٹم میں ایک سے زیادہ درجے کے الارم شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک اے ایس ڈی سسٹم کو کسی واقعے کی بہت ابتدائی انتباہ فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے آگ لگنے کے ابتدائی مرحلے پر تحقیقات کا اشارہ ہوتا ہے جب اسے آسانی سے حل کیا جاتا ہے۔ الارم کی دیگر سطحوں کو فائر سسٹم کو فائر الارم ان پٹ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ دبانے کے نظام کو جاری کرنے کے لیے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اے ایس ڈی الارم کی حساسیت قابل ترتیب ہوتی ہے اور اسے روایتی ڈٹیکٹر سے ہزاروں گنا زیادہ حساس سے لے کر بہت کم حساس تک کی سطحوں پر پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ ڈٹیکٹر غیر مستحکم ماحول میں بہترین کام کرتے ہیں۔ انہیں کمپیوٹر کیبلز یا انفرادی کمپیوٹر اجزاء کے زیادہ گرم ہونے سے صارفین کو آگاہ کرنے کے لیے کمپیوٹر کیبنٹس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انسٹالیشن اور پلیسمنٹ اے ایس ڈی ایسے ماحول کے لیے موزوں ہیں جہاں دھوئیں کا تیزی سے پتہ لگانے کی انتہائی حساس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انہیں صاف کمروں میں موزوں بناتا ہے۔ ایسے علاقے جن میں آگ سے آسانی سے نقصان پہنچنے والے سامان ہوتے ہیں، جیسے تمباکو، الیکٹرانک کمرے اور انتہائی آتش گیر مائع اور گیسیں۔ اکثر، نارمل پوائنٹ ڈیٹیکٹر خطرے کو بہت دیر سے پہچان لیتے ہیں، کیونکہ دھواں اکثر اتنی تیزی سے چھت تک نہیں پہنچتا ہے کہ آگ کا بروقت پتہ چل سکے۔ چونکہ انہیں آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے، پائپ نیٹ ورک ایسے ماحول میں موزوں ہیں جہاں پوائنٹ ڈیٹیکٹرز کو جمالیاتی لحاظ سے ناگوار سمجھا جا سکتا ہے، جیسے دفاتر، اپارٹمنٹس اور ہوٹل کے کمرے۔ یہ عنصر انہیں ان جگہوں پر بھی موزوں بناتا ہے جہاں پوائنٹ ڈیٹیکٹرز کے ساتھ آسانی سے چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے، جیسے کہ اصلاحی سہولیات میں۔ ان کی اعلی حساسیت کے باوجود اے ایس ڈی کو دھول دار یا گندا ماحول میں استعمال کیا جا سکتا ہے جب تک کہ صحیح ڈیزائن، انسٹالیشن اور دیکھ بھال کے عمل پر عمل کیا جائے۔ زیادہ تر اے ایس ڈی مصنوعات ماحول اور ایپلی کیشنز کی ایک وسیع رینج کو ایڈجسٹ کر سکتی ہیں-محدود اور کھلی جگہوں سے لے کر صاف یا گندی ترین ماحول تک، بشمول ٹیلی کام، کنٹرول رومز، ویسٹ ٹریٹمنٹ، کان کنی اور بہت کچھ۔ کاربن مونو آکسائیڈ ڈٹیکٹر ہیٹ ڈٹیکٹر اسموک ڈٹیکٹر حوالہ جات بیرونی لنکس ہوا کی نالیوں میں دھوئیں کا پتہ لگانا تین طول موج مربوط آگ سے بچاؤ کے فعال ڈٹیکٹر آگ کا پتہ لگانے اور الارم اسموک ایروسول کی پیمائش