Spruce Falls (Saskatchewan)
سپروس فالس ایک چھوٹے سے آبشار کا مقامی نام تھا جہاں دریائے سوان منیٹوبا کی سرحد کے قریب شمال مشرقی ساسکچیوان میں ڈک لیک میں گر جاتا ہے۔ یہ 55°37′ این اور 102°7′ ڈبلیو پر ہے۔ دریائے سوان، تقریبا لمبائی میں، برچ جھیل سے سیسیپک (ڈک) جھیل میں نکلنے کا راستہ ہے۔ پانی بالآخر چرچل دریا میں بہتا ہے۔ اس میں متعدد جھیلوں پر مشتمل نکاسی کا علاقہ ہے، جن میں ماری جھیل، بیریر جھیل، اور برچ برنٹ ووڈ جھیل شامل ہیں۔ 1928 میں، اسپروس فالس ایک عارضی پاور پلانٹ کا مقام بن گیا جو جزیرہ فالس، چرچل دریا پر ساسکچیوان ہائیڈرو الیکٹرک پاور ڈویلپمنٹ کی فراہمی کرتا ہے۔ اسپروس فالس اور آئی لینڈ فالس پاور ڈویلپمنٹ جزیرہ فالس ڈویلپمنٹ کے سائز کے کام پر تعمیراتی مقاصد کے لیے بڑی مقدار میں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ بھاپ اور پٹرول یونٹس کو صرف ایک معمولی حد تک استعمال کیا جا سکتا تھا، ایندھن کی نقل و حمل کی زیادہ لاگت کی وجہ سے، واحد متبادل ایسی جگہ تلاش کرنا تھا جہاں پن بجلی پیدا کی جا سکے۔ چرچل ریور پاور کمپنی کے انجینئروں نے طے کیا کہ جزیرہ آبشار کے شمال مشرق میں واقع اسپروس آبشار مناسب ہے۔ ایک لکڑی کے ڈیم کے علاوہ اسپروس فالس کے قدرتی آبشار کو استعمال کرتے ہوئے جس نے ایک چھوٹے سے فور بے کو روک لیا، اس کا ایک سر تیار کیا گیا۔ ہیڈ تالاب سے پانی دو لکڑی کے اسٹیو پائپوں کے ذریعے جنریٹر ٹربائنوں تک پہنچایا جاتا تھا جو چوڑے اور لمبے ہوتے تھے۔ پاور ہاؤس دی سپروس فالس عارضی پاور ہاؤس سیسیپک جھیل کے کنارے پر ایک فریم بلڈنگ تھی۔ اس میں دو چھوٹی پیداواری اکائیاں اور تکمیلی آلات شامل تھے۔ یہ دو عمودی قسم کی ٹربائنز، پروپیلر قسم کے رنرز کے ساتھ، براہ راست 1,000 کلوواٹ اے جنریٹرز سے جڑی ہوئی تھیں جو 600 وولٹ، 3 فیز، 60 سائیکلوں پر ٹرانسفارمرز کے کنارے تک بجلی پہنچاتی تھیں۔ ٹرانسفارمر بینک کو پاور ہاؤس سے الگ رکھا گیا تھا اور اسے لائٹنگ ارسٹر اور فیوز کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا۔ 2, 000 کلوواٹ اے کی درجہ بندی والے ان ٹرانسفارمرز نے آئی لینڈ فالس تک ترسیل کے لیے وولٹیج کو 26,400 وولٹ تک بڑھا دیا۔ وہاں، ایک ذیلی اسٹیشن نے دو موٹر جنریٹر سیٹوں کے لیے کرنٹ کو 600 وولٹ تک بڑھا دیا جو زمین، کنکریٹ اور دیگر تعمیراتی مواد کو کھینچنے میں استعمال ہونے والے برقی انجنوں کے لیے کرنٹ فراہم کرتا تھا۔ منصوبے کی تکمیل عارضی پاور پلانٹ پر کام 4 اکتوبر 1928 کو شروع ہوا۔ اس کا آپریشن 20 مارچ 1929 کو شروع ہوا، اور نمبر 1 تک بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہا۔ آئی لینڈ فالس کے 1 یونٹ نے 5 جون 1930 کو بوجھ اٹھایا۔ اس کے بعد، سپروس فالس پلانٹ کو ختم کر دیا گیا، اور برف اور کمزور برف کی وجہ سے بہت مشکل مال برداری کے حالات میں، دو چھوٹے پیداواری یونٹس کو آئی لینڈ فالس لایا گیا، جہاں انہیں 1933 میں مستقل طور پر نصب کیا گیا۔ آپریشن کی مدت کے دوران اس پلانٹ نے تعمیراتی مقاصد کے لیے 4.35 سینٹ فی کلو واٹ گھنٹے کی اوسط لاگت سے بجلی کی فراہمی کی۔ نوٹ 1929 میں ایک خشک موسم کے نتیجے میں 1930 میں پانی کی سطح کم ہو گئی اور تعمیر کے لیے درکار بجلی کی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے پانی کے اضافی ذرائع تلاش کرنا ضروری ہو گیا۔ بیریر جھیل کے راستے کو کاٹ دیا گیا، اور اس کے پانی کو کم کر دیا گیا تاکہ آئی لینڈ فالس میں تعمیر کو مکمل کرنے کے لیے کافی بجلی فراہم کی جا سکے۔ تعمیر کے بعد، آؤٹ لیٹ کی جگہ ایک رخا، چٹان سے بھرا ہوا، لکڑی سے بنا ہوا تار لگا دیا گیا، اس طرح بیریر جھیل کو اس کی سابقہ بلندی پر بحال کر دیا گیا۔ حوالہ جات مارشل، ایم ایچ۔ پاور ڈویلپمنٹ ایٹ آئی لینڈ فالز، چرچل ریور، 29 جنوری 1931 کو کینیڈا کے انجینئرنگ انسٹی ٹیوٹ کی کیلگری برانچ میں پیش کیا گیا ایک مقالہ۔ ڈیوس، آر۔ ڈبلیو۔ اور ہفکر، ایم۔ ایف۔ دریائے چرچل پر آئی لینڈ فالز پاور ڈویلپمنٹ، کینیڈین انسٹی ٹیوٹ آف مائننگ اینڈ میٹلرجی، وینپیگ، ایم بی، مارچ 1935 کے سالانہ عام اجلاس میں پیش کیا گیا ایک مقالہ۔ ساسکچیوان کے آبشار