Air door
ہوا کا دروازہ یا ہوا کا پردہ ایک ایسا آلہ ہے جو ہوا، آلودگیوں، یا اڑنے والے کیڑوں کو ایک کھلی جگہ سے دوسری جگہ جانے سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے عام عمل درآمد ایک عمارت کے داخلی دروازے پر، یا مختلف درجہ حرارت پر دو خالی جگہوں کے درمیان ایک افتتاحی پر نصب نیچے کی طرف رخ کرنے والا بلوور پنکھا ہے۔ تعریفیں شمالی امریکہ میں، ہوا کے دروازے کے لیے زیادہ عام طور پر استعمال ہونے والی اصطلاح "ہوا کا پردہ" ہے۔ امریکن سوسائٹی آف ہیٹنگ، ریفریجریٹنگ اینڈ ایئر کنڈیشنگ انجینئرز (اے ایس ایچ آر اے ای) ہوا کے دروازے کی تعریف اس طرح کرتی ہے: "اس کے آسان ترین اطلاق میں، ہوا کا پردہ ہوا کا ایک مسلسل وسیع دھارا ہے جو ایک مشروط جگہ کے دروازے پر گردش کرتا ہے۔ یہ پورے دروازے پر ہوا کے بہاؤ کو مجبور کر کے ایک مشروط جگہ میں کیڑوں اور غیر مشروط ہوا کے دخول کو کم کرتا ہے۔ ہوا کے دھارے کی پرت رفتار اور زاویے کے ساتھ اس طرح حرکت کرتی ہے کہ کوئی بھی ہوا جو پردے میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے داخل ہو جاتی ہے۔ داخلی راستے سے دراندازی کو روکنے میں ہوا کے پردے کی تاثیر عام طور پر 60 سے 80 فیصد تک ہوتی ہے۔ ایئر موومنٹ اینڈ کنٹرول ایسوسی ایشن (اے ایم سی اے) ہوا کے پردے کی تعریف اس طرح کرتی ہے: "ایک دشاتمک طور پر کنٹرول شدہ ہوائی دھارا، جو کسی سوراخ کی پوری اونچائی اور چوڑائی کے پار حرکت کرتا ہے، جو سوراخ کے ایک طرف سے دوسری طرف ہوا کی دراندازی یا منتقلی کو کم کرتا ہے اور/یا اڑنے والے کیڑوں، دھول یا ملبے کو گزرنے سے روکتا ہے۔" استعمال ہوا کے دروازے اکثر استعمال کیے جاتے ہیں جہاں آپریشنل مقاصد کے لیے دروازے کھلے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے لوڈنگ ڈاکس اور گاڑی کے داخلی راستوں پر۔ ان کا استعمال طاقتور ہنگامہ آرائی پیدا کرکے اڑنے والے کیڑوں کو باہر رکھنے میں مدد کے لیے کیا جا سکتا ہے، یا باہر کی ہوا کو باہر رکھنے میں مدد کر سکتا ہے، اس طرح سوراخ کے ذریعے دراندازی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہوا کے دروازے سے گرم ہونے والی گرم ہوا میں ملا کر کولڈ ڈرافٹس سے بچا جا سکتا ہے۔ گرم ہوا کے دروازے عام طور پر اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب کسی جگہ کے لیے اضافی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سرد آب و ہوا میں، افتتاحی کے اندر ہوا کے ٹھنڈک کے عنصر کو کم کرنے کے لیے۔ مزید ایپلی کیشنز میں گاہکوں کے داخلے کے راستے، ہوائی جہاز کے ہینگر، کارگو کے دروازے، کھڑکیوں سے گاڑی چلانا، ریستوراں کے دروازے، یا شپنگ وصول کرنے والے دروازے شامل ہیں۔ غیر گرم ہوا کے پردے اکثر کولڈ اسٹوریج اور ریفریجریٹڈ کمروں کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں۔ ہوا کے دروازوں کو ہوا کو گرم کرنے کے لیے ہیٹر کے ساتھ یا اس کے بغیر لیس کیا جا سکتا ہے۔ پنکھا اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ ہوا کا ایک جیٹ پیدا کر سکے جو فرش تک پہنچ سکے۔ سائنسی ادب میں کچھ مطالعات موجود ہیں جو ہوا کے پردے سے حاصل ہونے والی سگ ماہی کی کارکردگی کی پیش گوئی کے لیے تجزیاتی طریقے پیش کرتے ہیں۔ مریضوں کو وائرس سے آلودہ ہوا سے بچانے کے لیے ہسپتال کے آپریٹنگ رومز میں ہوا کے پردے استعمال کیے گئے ہیں۔ کووڈ-19 وبائی مرض کے بعد، گروپ ہسپتال کے وارڈ جیسے بند علاقوں میں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہوائی پردے کے استعمال پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ان میں ہانگ کانگ پولی ٹیکنک یونیورسٹی میں تیار کردہ ذاتی ہوا کے پردے اور ناگویا یونیورسٹی میں تیار کردہ ڈیسک ٹاپ ٹائپ ایئر پردے کا نظام (ڈی اے سی ایس) شامل ہیں۔ اس طرح کے آلات کا مقصد صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کو ہوا سے پیدا ہونے والے وائرس جیسے کورونا وائرس سے بچانے کے لیے ہوا کے پردے استعمال کرنا ہے۔ کسی دروازے کے ذریعے ہوا کا بہاؤ ہوا کی قوتوں، درجہ حرارت کے فرق (کنویکشن)، اور دباؤ کے فرق پر منحصر ہوتا ہے۔ ہوا کے دروازے سب سے بہتر کام کرتے ہیں جب عمارت کے اندر اور باہر کے درمیان دباؤ کا فرق جتنا ممکن ہو غیر جانبدار کے قریب ہوتا ہے۔ منفی دباؤ، انتہائی درجہ حرارت کے فرق، قریب قریب لفٹ، یا انتہائی نمی ہوا کے دروازوں کی تاثیر کو کم کر سکتی ہے۔ ایک کھلے دروازے کے ساتھ عمارت کے اندر کنڈیشنڈ ہوا رکھنے کے لیے سب سے مؤثر ہوا کے دروازے کے کھلنے پر چہرے کی رفتار زیادہ ہوگی، جو اوپر سے نیچے کے بہاؤ سے پیدا ہوتی ہے، اور دوبارہ گردش کرنے والے ایئر پلینم اور ڈکٹ کے ذریعے ہوا کی بازیابی ماخذ کے پرستاروں کو واپس آتی ہے۔ یہ ترتیب نئی تعمیر کے لیے قابل عمل ہے، لیکن موجودہ عمارتوں میں اسے نافذ کرنا مشکل ہے۔ ہوا کا دروازہ کم بیرونی ہوا کی رفتار کے ساتھ سب سے زیادہ موثر ہے۔ زیادہ ہوا کی رفتار پر، ہوا کے اختلاط کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے اور چہرے کے کل بہاؤ کا بیرونی ہوا کا حصہ بڑھ جاتا ہے۔ صفر ہوا کے مثالی حالات میں، ہوا کے دروازے کی تاثیر اس کی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہوا والے مقامات پر ہوا کے دروازے ایک کامل مہر نہیں بنا سکتے، لیکن پھر بھی اکثر افتتاحی سے دراندازی کی مقدار کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ صنعتی حالات کے لیے، زیادہ چہرے کی رفتار قابل قبول ہے، شور اور بفیٹنگ کے باوجود اس کا سبب بن سکتا ہے۔ تجارتی ایپلی کیشنز جیسے اسٹور کے داخلی راستوں کے لیے، صارف کا سکون چہرے کی کم رفتار کا تعین کرتا ہے، جو اندرونی ہوا سے بیرونی ہوا کی علیحدگی کی تاثیر کو کم کرتا ہے۔ اوور ڈور ہیٹرز سے موازنہ برطانیہ میں قائم ایچ ای وی اے سی ایئر کرٹن گروپ اوور ڈور ہیٹرز کو چھوٹے برقی یا پانی سے گرم فینڈ یونٹس کے طور پر بیان کرتا ہے جن میں ہوا کے حجم کے بہاؤ کی شرح کم ہوتی ہے۔ ان کا مقصد ان دروازوں پر نصب کرنا ہے جہاں پیدل چلنے والوں کی ٹریفک کم ہوتی ہے جہاں دروازہ بنیادی طور پر بند ہوتا ہے، اور گرمی فراہم کرنے میں مفید ہوتے ہیں۔ تاہم، انہیں ہوائی پردے کے متبادل کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، جو اندرونی اور بیرونی فضائی جگہوں کو الگ کرنے کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ اہم اختلافات یہ ہیں: ہوا کے دروازے دروازے کی چوڑائی کو مکمل طور پر ڈھانپنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جبکہ اوور ڈور ہیٹر بہت تنگ ہو سکتے ہیں۔ ہوا کے دروازے میں پنکھے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ پورے دروازے کے کھلنے کے پار پیش کرنے کے لیے ہوا کا سلسلہ فراہم کرتے ہیں۔ اوور ڈور ہیٹرز میں کم طاقتور پنکھے ہو سکتے ہیں۔ ہوا کے دروازے پر خارج ہونے والے نوزل کو دروازے کی پوری چوڑائی پر یکساں ہوا کا بہاؤ فراہم کرنے کے لیے بہتر بنایا گیا ہے، جو کہ اوور ڈور ہیٹرز کے معاملے میں نہیں ہو سکتا۔ توانائی کی بچت ہوا کے پردے اپنے آپریشن کے دوران برقی توانائی استعمال کرتے ہیں، لیکن دو جگہوں کے درمیان حرارت کی منتقلی (بڑے پیمانے پر منتقلی کے ذریعے جب ہوا دہلیز کے پار مل جاتی ہے) کو کم کرکے خالص توانائی کی بچت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، ایک بند اور اچھی طرح سے مہر بند جسمانی دروازہ توانائی کے نقصان کو کم کرنے میں بہت زیادہ موثر ہے۔ دونوں ٹیکنالوجیز کو اکثر مل کر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ٹھوس دروازہ کھولا جاتا ہے تو ہوا کا پردہ آن ہوجاتا ہے، جس سے اندر اور باہر کے درمیان ہوا کا تبادلہ کم ہوتا ہے۔ ایک ہوا کا پردہ عمارت کے حرارتی یا ایئر کنڈیشنگ سسٹم پر بوجھ کو کم کرکے چند سالوں میں اپنے لیے ادائیگی کر سکتا ہے۔ عام طور پر، دروازہ کھلتے اور بند ہوتے ہی یونٹ کو آن اور آف کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جیسے دروازے کا سوئچ، اس لیے ہوا کا پردہ صرف اس وقت چلتا ہے جب دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ ڈیزائن ایچ وی اے سی آر ایپلی کیشن کے لیے ہوا کے بہاؤ اور ہوا کے پردے کی تھرمل صلاحیت کا حساب لگانے کے لیے ایک مستند انجینئرنگ ڈیزائن کا طریقہ کار بی ایس آر آئی اے ایپلی کیشن گائیڈ 2/97 میں بیان کیا گیا ہے۔ کچھ ہوا کے رساو کے ساتھ ایک عملی عمارت۔ بی ایس آر آئی اے ایپلیکیشن گائیڈ کے اندر، سیکشن 4.2 ڈیزائن کے طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہے اور سیکشن 5.2 عمارتوں کے لیے ہوا کی جکڑن کی خصوصیات کی ایک رینج کے ساتھ کام کی مثالیں دیتا ہے۔ یہ انجینئر کو کسی خاص ایپلی کیشن کے لیے مطلوبہ ہوا کے پردے کی سپلائی ہوا کے بہاؤ کی شرح اور تھرمل صلاحیت کا حساب لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ حوالہ جات بیرونی روابط ہیٹنگ، وینٹیلیشن، اور ایئر کنڈیشنگ بھی دیکھیں