Transfer switch
ٹرانسفر سوئچ ایک برقی سوئچ ہے جو دو ذرائع کے درمیان بوجھ کو تبدیل کرتا ہے۔ کچھ ٹرانسفر سوئچ دستی ہوتے ہیں، اس میں ایک آپریٹر سوئچ پھینک کر ٹرانسفر کو متاثر کرتا ہے، جبکہ دوسرے خودکار ہوتے ہیں اور اس وقت متحرک ہوتے ہیں جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ذرائع میں سے کسی نے طاقت کھو دی ہے یا حاصل کر لی ہے۔ ایک آٹومیٹک ٹرانسفر سوئچ (اے ٹی ایس) اکثر وہاں نصب کیا جاتا ہے جہاں بیک اپ جنریٹر واقع ہوتا ہے، تاکہ یوٹیلیٹی سورس ناکام ہونے پر جنریٹر عارضی برقی طاقت فراہم کر سکے۔ ٹرانسفر سوئچ کے آپریشن کے ساتھ ساتھ بوجھ کو بیک اپ جنریٹر میں منتقل کرنے کے لیے، ایک اے ٹی ایس بیک اپ جنریٹر کو شروع کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے، بنیادی سپلائی پر نگرانی کردہ وولٹیج کی بنیاد پر۔ ٹرانسفر سوئچ بیک اپ جنریٹر کو الیکٹرک یوٹیلیٹی سے الگ کرتا ہے جب جنریٹر آن ہوتا ہے اور عارضی بجلی فراہم کرتا ہے۔ ٹرانسفر سوئچ کی کنٹرول کی صلاحیت صرف دستی ہو سکتی ہے، یا خودکار اور دستی کا مجموعہ ہو سکتا ہے۔ ٹرانسفر سوئچ کا سوئچ ٹرانزیشن موڈ (نیچے دیکھیں) اوپن ٹرانزیشن (او ٹی) (معمول کی قسم)، یا کلوزڈ ٹرانزیشن (سی ٹی) ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، بیک اپ جنریٹر اور اے ٹی ایس سے لیس گھر میں، جب برقی یوٹیلیٹی کی بندش ہوتی ہے، تو اے ٹی ایس بیک اپ جنریٹر کو شروع کرنے کو کہے گا۔ ایک بار جب اے ٹی ایس دیکھتا ہے کہ جنریٹر بجلی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، تو اے ٹی ایس گھر کا برقی یوٹیلیٹی سے کنکشن توڑ دیتا ہے اور جنریٹر کو گھر کے مرکزی برقی پینل سے جوڑ دیتا ہے۔ جنریٹر گھر کے برقی بوجھ کو بجلی فراہم کرتا ہے، لیکن برقی یوٹیلیٹی لائنوں سے منسلک نہیں ہوتا ہے۔ گھر میں بجلی کے بوجھ میں زیادہ بوجھ سے جنریٹر کو بچانے اور حفاظت کے لیے جنریٹر کو تقسیم کے نظام سے الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یوٹیلیٹی ورکرز کو توقع ہے کہ لائنیں ختم ہو جائیں گی۔ جب یوٹیلیٹی پاور کم سے کم وقت کے لیے واپس آتی ہے، تو ٹرانسفر سوئچ گھر کو واپس یوٹیلیٹی پاور میں منتقل کر دے گا اور جنریٹر پر بغیر کسی بوجھ کے "کول ڈاؤن" وقت کی ایک اور مخصوص مقدار کے بعد جنریٹر کو بند کرنے کا حکم دے گا۔ ٹرانسفر سوئچ صرف کریٹیکل سرکٹس یا پورے الیکٹریکل (سب) پینلز کو بجلی فراہم کرنے کے لیے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ کچھ ٹرانسفر سوئچ لوڈ شیڈنگ یا اختیاری سرکٹس کو ترجیح دینے کی اجازت دیتے ہیں، جیسے ہیٹنگ اور کولنگ کا سامان۔ بڑی بیک اپ جنریٹر تنصیبات میں استعمال ہونے والا زیادہ پیچیدہ ایمرجنسی سوئچ گیئر سافٹ لوڈنگ کی اجازت دیتا ہے، جس سے بوجھ کو آسانی سے یوٹیلیٹی سے سنکرونائزڈ جنریٹرز اور بیک پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی تنصیبات یوٹیلیٹی سے پیک لوڈ کی طلب کو کم کرنے کے لیے مفید ہیں۔ کھلی منتقلی کی اقسام ایک کھلی منتقلی کی منتقلی کے سوئچ کو بریک-بیفور-میک ٹرانسفر سوئچ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بریک بنانے سے پہلے ٹرانسفر سوئچ بجلی کے ایک منبع سے رابطہ توڑ دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دوسرے سے رابطہ کرے۔ مثال کے طور پر یہ ایمرجنسی جنریٹر سے یوٹیلیٹی لائن میں بیک فیڈنگ کو روکتا ہے۔ ایک مثال اوپن ٹرانزیشن آٹومیٹک ٹرانسفر سوئچ (اے ٹی ایس) ہے۔ پاور ٹرانسفر کے اسپلٹ سیکنڈ کے دوران بجلی کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ ایک اور مثال دستی تھری پوزیشن سوئچ یا سرکٹ بریکر ہے، جس میں ایک طرف یوٹیلیٹی پاور، دوسری طرف جنریٹر، اور بیچ میں "آف" ہوتا ہے، جس کے لیے صارف کو اگلا کنکشن بنانے سے پہلے مکمل منقطع "آف" پوزیشن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بند ٹرانزیشن ایک بند ٹرانزیشن ٹرانسفر سوئچ (سی ٹی ٹی ایس) کو میک بیفور بریک ٹرانسفر سوئچ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک عام ہنگامی نظام کھلی منتقلی کا استعمال کرتا ہے، لہذا جب اسے ایک دستیاب ذریعہ سے دوسرے میں منتقل کیا جاتا ہے تو بوجھ میں بجلی کی ایک موروثی عارضی رکاوٹ ہوتی ہے (اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ منتقلی طاقت کے مکمل نقصان کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہے)۔ زیادہ تر معاملات میں یہ بندش غیر اہم ہوتی ہے، خاص طور پر اگر یہ ایک سیکنڈ کے 1/6 سے کم ہو۔ تاہم، کچھ بوجھ ایسے ہوتے ہیں جو طاقت کے معمولی نقصان سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ آپریشنل حالات بھی ہوتے ہیں جہاں حالات کی اجازت ملنے پر بجلی کی صفر رکاوٹ کے ساتھ بوجھ منتقل کرنا مطلوب ہو سکتا ہے۔ ان ایپلی کیشنز کے لیے، بند ٹرانزیشن ٹرانسفر سوئچ فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سوئچ میک-بیفور-بریک موڈ میں کام کرے گا بشرطیکہ دونوں ذرائع قابل قبول اور ہم آہنگ ہوں۔ مطابقت پذیری کا تعین کرنے والے عام پیرامیٹرز یہ ہیں: وولٹیج کا فرق 5 فیصد سے کم، تعدد کا فرق 0.2 ہرٹز سے کم، اور 5 ڈگری کے ذرائع کے درمیان زیادہ سے زیادہ فیز اینگل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنریٹر کو چلانے والے انجن کو جو عام طور پر ذرائع میں سے کسی ایک کی فراہمی کرتا ہے اسے آئسوکرونس گورنر کے ذریعے کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ عام طور پر یہ ضروری ہے کہ بند منتقلی، یا اوورلیپ کا وقت، 100 ملی سیکنڈ سے کم ہو۔ اگر کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں ہے یا قابل قبول نہیں ہے (جیسے کہ جب نارمل پاور فیل ہو جاتی ہے) تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ بیک فیڈنگ نہ ہو، سوئچ کو بریک-بیفور-میک موڈ (معیاری اوپن ٹرانزیشن آپریشن) میں کام کرنا چاہیے۔ بند منتقلی کی منتقلی کوڈ کے لازمی ماہانہ جانچ کو کم قابل اعتراض بناتی ہے کیونکہ یہ اہم بوجھ میں رکاوٹ کو ختم کرتی ہے جو روایتی کھلی منتقلی کی منتقلی کے دوران ہوتی ہے۔ بند منتقلی کی منتقلی کے ساتھ، آن سائٹ انجن جنریٹر سیٹ عارضی طور پر یوٹیلیٹی سورس کے متوازی طور پر منسلک ہوتا ہے۔ اس کے لیے مقامی یوٹیلیٹی کمپنی سے منظوری لینا ضروری ہے۔ عام لوڈ سوئچنگ ایپلی کیشنز جن کے لیے بند منتقلی کی منتقلی مطلوب ہے ان میں ڈیٹا پروسیسنگ اور الیکٹرانک بوجھ، بعض موٹر اور ٹرانسفارمر بوجھ، لوڈ کرٹلمنٹ سسٹم، یا کہیں بھی کم سے کم مدت کی لوڈ رکاوٹیں قابل اعتراض ہیں۔ سی ٹی ٹی ایس یو پی ایس (بلاتعطل بجلی کی فراہمی) کا متبادل نہیں ہے۔ یو پی ایس میں ایک بلٹ ان اسٹورڈ انرجی ہوتی ہے جو بجلی کی ناکامی کی صورت میں مقررہ مدت کے لیے بجلی فراہم کرتی ہے۔ ایک سی ٹی ٹی ایس بذات خود صرف اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ جب بوجھ کو ایک زندہ بجلی کے منبع سے دوسرے میں منتقل کیا جائے گا تو بجلی کا کوئی عارضی نقصان نہیں ہوگا۔ سافٹ لوڈنگ ایک سافٹ لوڈنگ ٹرانسفر سوئچ (ایس ایل ٹی ایس) سی ٹی ٹی ایس کا استعمال کرتا ہے، اور عام طور پر یوٹیلیٹی پاور کے متوازی آن سائٹ جنریشن کو ہم آہنگ کرنے اور چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وولٹیج یا فریکوئنسی ٹرانزینٹس کو کم کرتے ہوئے دونوں ذرائع کے درمیان بوجھ منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جامد ٹرانسفر سوئچ (ایس ٹی ایس) ایک جامد ٹرانسفر سوئچ دو ذرائع کے درمیان بوجھ کی منتقلی کے لیے پاور سیمی کنڈکٹرز جیسے سلیکن کنٹرولڈ ریکٹیفائرز (ایس سی آر) کا استعمال کرتا ہے۔ چونکہ کوئی مکینیکل حرکت پذیر حصے نہیں ہیں، اس لیے منتقلی تیزی سے مکمل کی جا سکتی ہے، شاید پاور فریکوئنسی کے ایک چوتھائی سائیکل کے اندر۔ جامد منتقلی کے سوئچ کا استعمال وہاں کیا جا سکتا ہے جہاں بجلی کے قابل اعتماد اور آزاد ذرائع دستیاب ہوں، اور یہ ضروری ہے کہ بوجھ کو چند پاور فریکوئنسی سائیکلوں کی رکاوٹ کے وقت سے، یا پرائم پاور سورس میں کسی بھی اضافے یا ساگ سے بچایا جائے۔ اسٹینڈ بائی جنریٹر والے گھر چند سرکٹس یا پورے گھر کے لیے ٹرانسفر سوئچ استعمال کر سکتے ہیں۔ دستی اور خودکار منتقلی دونوں کے ساتھ مختلف ماڈل دستیاب ہیں۔ اکثر چھوٹے ٹرانسفر سوئچ سسٹم سوئچنگ میکانزم کے طور پر بیرونی آپریٹنگ لنکیج کے ساتھ سرکٹ بریکرز کا استعمال کرتے ہیں۔ لنکج دو سرکٹ بریکرز کو مل کر چلاتا ہے، دوسرے کو کھولتے ہوئے ایک کو بند کرتا ہے۔ ٹرانسفر سوئچ کے مینوفیکچررز سوئچ کے سائز کو منتخب کرنے اور تجویز کردہ انسٹالیشن کے طریقہ کار فراہم کرنے کے لیے انسٹالیشن گائیڈز فراہم کر سکتے ہیں۔ حوالہ جات بیرونی لنکس سوئچ