Surface condenser
سرفیس کنڈینسر ایک پانی سے ٹھنڈا شیل اور ٹیوب ہیٹ ایکسچینجر ہے جو تھرمل پاور اسٹیشنوں میں بھاپ ٹربائن سے نکلنے والی بھاپ کو گاڑھا کرنے کے لیے نصب کیا جاتا ہے۔ یہ کنڈینسر ہیٹ ایکسچینجر ہوتے ہیں جو ہوا کے دباؤ سے کم دباؤ پر بھاپ کو اس کی گیس سے مائع حالت میں تبدیل کرتے ہیں۔ جہاں ٹھنڈے پانی کی فراہمی کم ہوتی ہے، وہاں اکثر ہوا سے ٹھنڈا کنڈینسر استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم، ہوا سے ٹھنڈا کنڈینسر نمایاں طور پر زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور پانی سے ٹھنڈا سطح کنڈینسر کے طور پر بھاپ ٹربائن کے اخراج کا دباؤ (اور درجہ حرارت) اتنا کم حاصل نہیں کر سکتا۔ سرفیس کنڈینسرز کا استعمال پاور پلانٹس میں بھاپ ٹربائن کے اخراج کو گاڑھا کرنے کے علاوہ دیگر ایپلی کیشنز اور صنعتوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ تھرمل پاور پلانٹس میں، سطح کے کنڈینسر کا مقصد بھاپ ٹربائن سے نکلنے والی بھاپ کو زیادہ سے زیادہ کارکردگی حاصل کرنے کے لیے گاڑھا کرنا، اور ٹربائن سے نکلنے والی بھاپ کو خالص پانی میں تبدیل کرنا (جسے بھاپ کنڈینسیٹ کہا جاتا ہے) تاکہ اسے بھاپ جنریٹر یا بوائیلر میں بوائیلر فیڈ واٹر کے طور پر دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ بھاپ ٹربائن خود بھاپ میں موجود حرارت کو مکینیکل طاقت میں تبدیل کرنے کا ایک آلہ ہے۔ ٹربائن کے انلیٹ پر فی یونٹ ماس میں بھاپ کی حرارت اور ٹربائن سے آؤٹ لیٹ پر فی یونٹ ماس میں بھاپ کی گرمی کے درمیان فرق اس حرارت کی نمائندگی کرتا ہے جو مکینیکل طاقت میں تبدیل ہوتی ہے۔ لہذا، ٹربائن میں فی پاؤنڈ حرارت یا کلوگرام بھاپ کو مکینیکل پاور میں جتنا زیادہ تبدیل کیا جائے گا، اس کی کارکردگی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ ماحولیاتی دباؤ سے نیچے کے دباؤ پر ٹربائن کے اخراج بھاپ کو گاڑھا کرنے سے، ٹربائن کے انلیٹ اور اخراج کے درمیان بھاپ کے دباؤ میں کمی آتی ہے، جس سے مکینیکل طاقت میں تبدیلی کے لیے دستیاب حرارت کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخراج بھاپ کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے آزاد ہونے والی زیادہ تر گرمی سطح کے کنڈینسر کے ذریعہ استعمال ہونے والے کولنگ میڈیم (پانی یا ہوا) کے ذریعے دور ہو جاتی ہے۔ پانی سے ٹھنڈا ہونے والے سطح کنڈینسر کا خاکہ ملحقہ خاکہ ایک عام پانی سے ٹھنڈا ہونے والے سطح کنڈینسر کو ظاہر کرتا ہے جیسا کہ پاور اسٹیشنوں میں برقی جنریٹر کو چلانے والے بھاپ ٹربائن سے نکلنے والی بھاپ کو گاڑھا کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ایپلی کیشنز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مینوفیکچرر، بھاپ ٹربائن کے سائز، اور سائٹ کے دیگر مخصوص حالات کے لحاظ سے من گھڑت ڈیزائن کے بہت سے تغیرات ہیں۔ شیل کنڈینسر کا سب سے بیرونی جسم ہے اور اس میں ہیٹ ایکسچینجر ٹیوبیں ہوتی ہیں۔ خول کاربن اسٹیل کی پلیٹوں سے بنایا جاتا ہے اور خول کو سختی فراہم کرنے کے لیے ضرورت کے مطابق سخت کیا جاتا ہے۔ جب منتخب ڈیزائن کے ذریعہ ضرورت ہو تو، انٹرمیڈیٹ پلیٹیں بفل پلیٹوں کے طور پر کام کرنے کے لیے نصب کی جاتی ہیں جو کنڈینسنگ بھاپ کا مطلوبہ بہاؤ کا راستہ فراہم کرتی ہیں۔ پلیٹیں بھی مدد فراہم کرتی ہیں جو لمبی ٹیوب کی لمبائی کو روکنے میں مدد کرتی ہیں۔ خول کے نچلے حصے میں، جہاں کنڈینسیٹ جمع ہوتا ہے، ایک آؤٹ لیٹ نصب ہوتا ہے۔ کچھ ڈیزائنوں میں، ایک سمپ (جسے اکثر ہاٹ ویل کہا جاتا ہے) فراہم کیا جاتا ہے۔ کنڈینسیٹ کو بوائیلر فیڈ واٹر کے طور پر دوبارہ استعمال کرنے کے لیے آؤٹ لیٹ یا ہاٹ ویل سے پمپ کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر پانی سے ٹھنڈے سطح کے کنڈینسرز کے لیے، خول عام آپریٹنگ حالات کے دوران [جزوی] خلا میں ہوتا ہے۔ ویکیوم سسٹم پانی سے ٹھنڈے سطح کے کنڈینسرز کے لیے، خول کا اندرونی ویکیوم عام طور پر بیرونی بھاپ جیٹ ایجیکٹر سسٹم کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے اور اسے برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس طرح کا ایک خارج کرنے والا نظام سطح کے کنڈینسر میں موجود کسی بھی غیر کنڈینسیبل گیس کو دور کرنے کے لیے محرک سیال کے طور پر بھاپ کا استعمال کرتا ہے۔ وینٹوری اثر، جو برنولی کے اصول کا ایک خاص معاملہ ہے، بھاپ جیٹ ایجیکٹرز کے آپریشن پر لاگو ہوتا ہے۔ موٹر سے چلنے والے مکینیکل ویکیوم پمپ، جیسے مائع رنگ کی قسم، بھی اس سروس کے لیے مقبول ہیں۔ ٹیوب شیٹس خول کے ہر سرے پر، عام طور پر سٹینلیس سٹیل سے بنی کافی موٹائی کی ایک شیٹ فراہم کی جاتی ہے، جس میں ٹیوبوں کو داخل کرنے اور رول کرنے کے لیے سوراخ ہوتے ہیں۔ پانی کے ہموار داخلے کے لیے ہر ٹیوب کے اندرونی سرے پر بھی گھنٹی بجائی جاتی ہے۔ یہ ہر ٹیوب کے انلیٹ پر کٹاؤ کو جنم دینے والے کنارے سے بچنے اور بہاؤ کے رگڑ کو کم کرنے کے لیے ہے۔ کچھ بنانے والے ٹیوبوں کے داخلے پر پلاسٹک ڈالنے کی بھی سفارش کرتے ہیں تاکہ انلیٹ کے سرے کو ختم کرنے والے ایڈز سے بچا جا سکے۔ چھوٹی اکائیوں میں کچھ مینوفیکچررز رول کرنے کے بجائے ٹیوب کے سروں کو سیل کرنے کے لیے فیرلز کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹیوبوں کی لمبائی کے لحاظ سے توسیع کا خیال رکھنے کے لیے کچھ ڈیزائنوں میں خول اور ٹیوب شیٹ کے درمیان توسیعی جوڑ ہوتا ہے جس سے ٹیوب شیٹ طول البلد حرکت کر سکتی ہے۔ چھوٹی اکائیوں میں ٹیوب کی توسیع کی دیکھ بھال کے لیے ٹیوبوں کو کچھ ساگ دیا جاتا ہے جس میں دونوں سرے والے پانی کے خانوں کو خول پر سختی سے لگا دیا جاتا ہے۔ نلیاں عام طور پر نلیاں سٹینلیس سٹیل، تانبے کے مرکب جیسے پیتل یا کانسی، کپرو نکل، یا ٹائٹینیم سے بنی ہوتی ہیں جو انتخاب کے کئی معیارات پر منحصر ہوتی ہیں۔ زہریلے تانبے کے مرکب کے ماحولیاتی خدشات کی وجہ سے نئے پودوں میں تانبے والے مرکب جیسے پیتل یا کپرو نکل کا استعمال شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ نیز بوائیلر کے لیے بھاپ سائیکل کے پانی کے علاج پر منحصر ہے، تانبے پر مشتمل ٹیوب کے مواد سے بچنا مناسب ہو سکتا ہے۔ ٹائٹینیم کنڈینسر ٹیوبیں عام طور پر بہترین تکنیکی انتخاب ہوتی ہیں، تاہم ٹائٹینیم کنڈینسر ٹیوبوں کا استعمال اس مواد کی لاگت میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے عملی طور پر ختم ہو گیا ہے۔ کنڈینسر کے سائز کے لحاظ سے جدید پاور پلانٹس کے لیے ٹیوب کی لمبائی تقریبا 85 فٹ (26 میٹر) تک ہوتی ہے۔ منتخب کردہ سائز مینوفیکچررز کی سائٹ سے نقل و حمل اور انسٹالیشن سائٹ پر تعمیر میں آسانی پر مبنی ہے۔ کنڈینسر ٹیوبوں کا بیرونی قطر عام طور پر 3/4 انچ سے لے کر 1-1/4 انچ تک ہوتا ہے، جو کنڈینسر کولنگ واٹر رگڑ کے تحفظات اور مجموعی طور پر کنڈینسر سائز پر مبنی ہوتا ہے۔ واٹر باکسز ٹیوب کے سروں کے ساتھ ہر سرے پر ٹیوب شیٹ کو لپیٹا جاتا ہے، کنڈینسر کے ہر سرے کے لیے ایک من گھڑت باکس کور کے ذریعے بند کیا جاتا ہے جسے واٹر باکس کہا جاتا ہے، جس میں ٹیوب شیٹ یا کنڈینسر شیل سے فلینجڈ کنکشن ہوتا ہے۔ واٹر باکس کو عام طور پر قبضے والے کور پر مین ہول فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ معائنہ اور صفائی کی اجازت دی جا سکے۔ انلیٹ سائیڈ پر موجود ان واٹر باکسز میں کولنگ واٹر انلیٹ بٹر فلائی والوز کے لیے فلینجڈ کنکشنز، اونچی سطح پر ایئر وینٹنگ کے لیے ہینڈ والو کے ساتھ چھوٹے وینٹ پائپ اور دیکھ بھال کے لیے واٹر باکس کو نکالنے کے لیے نیچے ہاتھ سے چلنے والے ڈرین والو بھی ہوں گے۔ اسی طرح آؤٹ لیٹ واٹر باکس پر کولنگ واٹر کنکشن میں بڑے فلینجز، تیتلی والو، وینٹ کنکشن بھی اونچی سطح پر اور نچلی سطح پر ڈرین کنکشن ہوں گے۔ اسی طرح تھرمامیٹر کی جیبیں ٹھنڈے پانی کے درجہ حرارت کی مقامی پیمائش کے لیے انلیٹ اور آؤٹ لیٹ پائپوں پر واقع ہیں۔ چھوٹی اکائیوں میں، کچھ مینوفیکچررز کنڈینسر شیل کے ساتھ ساتھ کاسٹ آئرن کے واٹر باکس بھی بناتے ہیں۔ کنڈینسر کے ٹھنڈے پانی کی طرف: نلیاں، ٹیوب شیٹ اور پانی کے خانے مختلف ساختوں والے مواد سے بنے ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ گردش کرنے والے پانی کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ پانی، اس کی کیمیائی ساخت پر منحصر ہے، ٹیوبوں اور پانی کے خانوں کی دھاتی ساخت کے درمیان الیکٹرولائٹ کے طور پر کام کرے گا۔ یہ الیکٹرولائٹک کٹاؤ کو جنم دے گا جو پہلے زیادہ انوڈک مواد سے شروع ہوگا۔ سمندری پانی پر مبنی کنڈینسرز، خاص طور پر جب سمندری پانی نے کیمیائی آلودگیوں کو شامل کیا ہے، تو ان میں کٹاؤ کی بدترین خصوصیات ہوتی ہیں۔ آلودگیوں کے ساتھ دریا کا پانی کنڈینسر کولنگ واٹر کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے۔ سمندر یا دریا کے پانی کے تباہ کن اثرات کو برداشت کرنا ہوگا اور تدارک کے طریقے اپنانے ہوں گے۔ ایک طریقہ سوڈیم ہائپوکلورائٹ، یا کلورین کا استعمال ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پائپوں یا ٹیوبوں پر سمندری نشوونما نہ ہو۔ اس عمل کو سختی سے منظم کیا جانا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سمندر یا دریا کے منبع پر واپس آنے والا پانی متاثر نہ ہو۔ کنڈینسر کے بھاپ (خول) کی طرف: ہوا زون ٹیوبوں پر غیر حل شدہ گیسوں کا ارتکاز زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا، ان ٹیوبوں کو زیادہ کٹاؤ کی شرح کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہ نلیاں تناؤ کے کٹاؤ سے متاثر ہوتی ہیں، اگر تیاری کے دوران اصل تناؤ کو مکمل طور پر دور نہیں کیا جاتا ہے۔ کٹاؤ کے ان اثرات پر قابو پانے کے لیے کچھ مینوفیکچررز اس علاقے میں زیادہ کٹاؤ مزاحم ٹیوبیں فراہم کرتے ہیں۔ زنگ کے اثرات جیسے جیسے ٹیوب کے سرے خراب ہوتے جاتے ہیں تو بھاپ کی طرف ٹھنڈے پانی کے رساو کا امکان ہوتا ہے جس سے گاڑھا ہوا بھاپ یا کنڈینسیٹ آلودہ ہوتا ہے، جو بھاپ جنریٹرز کے لیے نقصان دہ ہے۔ پانی کے خانوں کے دوسرے حصے بھی طویل عرصے میں متاثر ہو سکتے ہیں جن کی مرمت یا تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے جس میں طویل مدتی بندش شامل ہوتی ہے۔ کٹاؤ سے تحفظ کیتھوڈک تحفظ عام طور پر اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زنک (سب سے سستی ہونے کی وجہ سے) پلیٹوں کے قربانی کے انوڈ پانی کے خانوں کے اندر مناسب جگہوں پر نصب کیے جاتے ہیں۔ یہ زنک پلیٹیں انوڈس کی سب سے کم رینج میں ہونے کی وجہ سے پہلے خراب ہو جائیں گی۔ لہذا ان زنک انوڈس کو وقتا فوقتا معائنہ اور تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں نسبتا کم وقت شامل ہوتا ہے۔ اسٹیل کی پلیٹوں سے بنے پانی کے خانوں کو بھی ایپوکسی پینٹ کے ذریعے اندر سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ ٹیوب سائیڈ فاؤلنگ کے اثرات جیسا کہ کوئی توقع کر سکتا ہے، سمندری پانی یا تازہ پانی سے کنڈینسر ٹیوبنگ کے ذریعے لاکھوں گیلن گردش کرنے والے پانی کے بہاؤ کے ساتھ، ٹیوبوں سے بہنے والے پانی کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ بالآخر کنڈینسر ٹیوبشیٹ (پہلے زیر بحث) یا خود نلیوں کے اندر ختم ہو سکتا ہے۔ سطح کنڈینسرز کے لیے ٹیوب سائیڈ فاؤلنگ پانچ اہم زمروں میں آتی ہے۔ ذرات کی فاؤلنگ جیسے گاد اور تلچھٹ، بائیو فاؤلنگ جیسے سلائم اور بائیو فلمز، اسکیلنگ اور کرسٹلائزیشن جیسے کیلشیم کاربونیٹ، میکرو فاؤلنگ جس میں زیبرا مسلز سے لے کر جو ٹیوب شیٹ پر بڑھ سکتے ہیں، لکڑی یا دیگر ملبے تک جو نلیوں کو روکتے ہیں، اور آخر میں، کٹاؤ کی مصنوعات (پہلے زیر بحث)۔ فاؤلنگ کی حد پر منحصر ہے، ٹربائن سے آنے والے اخراج بھاپ کو گاڑھا کرنے کی کنڈینسر کی صلاحیت پر اثر کافی شدید ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے نلیوں کے اندر فاؤلنگ بڑھتی جاتی ہے، ایک موصلیت کا اثر پیدا ہوتا ہے اور نلیوں کی حرارت کی منتقلی کی خصوصیات کم ہو جاتی ہیں، اکثر ٹربائن کو اس مقام تک سست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں کنڈینسر پیدا ہونے والے اخراج بھاپ کو سنبھال سکتا ہے۔ عام طور پر، یہ کم پیداوار، ایندھن کی کھپت میں اضافے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں اضافے کی شکل میں پاور پلانٹس کے لیے کافی مہنگا ہو سکتا ہے۔ کنڈینسر کی ناقص یا مسدود نلیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ٹربائن کا یہ "ڈیریٹنگ" اس بات کا اشارہ ہے کہ پلانٹ کو ٹربائن کی نیم پلیٹ کی صلاحیت پر واپس آنے کے لیے نلیوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ صفائی کے مختلف طریقے دستیاب ہیں، جن میں آن لائن اور آف لائن آپشنز شامل ہیں، جو پلانٹ کی سائٹ کے مخصوص حالات پر منحصر ہیں۔ سرفیس کنڈینسرز کی دیگر ایپلی کیشنز ویکیوم بخارات ویکیوم ریفریجریشن اوشین تھرمل انرجی (او ٹی ای سی) بھاپ سے چلنے والے ایجیکٹر سسٹم میں بیرومیٹرک کنڈینسرز کو تبدیل کرنا جیوتھرمل انرجی ریکوری ڈی سیلینیشن سسٹم ٹیسٹنگ نیشنل اور بین الاقوامی ٹیسٹ کوڈز کو بڑے کنڈینسرز کی جانچ میں استعمال ہونے والے طریقہ کار اور تعریفوں کو معیاری بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں، اے ایس ایم ای کنڈینسرز اور ہیٹ ایکسچینجرز پر کئی پرفارمنس ٹیسٹ کوڈز شائع کرتا ہے۔ ان میں اے ایس ایم ای پی ٹی سی 12.2-2010، اسٹیم سرفیس کنڈینسر، اور پی ٹی سی 30.1-2007، ایئر کولڈ اسٹیم کنڈینسر شامل ہیں۔ یہ بھی دیکھیں ٹیوب ٹول کنڈینسنگ اسٹیم لوکوموٹو ڈیئرٹر فوسل فیول پاور پلانٹ جیٹ کنڈینسر پاور اسٹیشن تھرمل پاور اسٹیشن حوالہ جات پاور اسٹیشن ٹیکنالوجی ہیٹ ایکسچینجرز انرجی کنورژن اسٹیم پاور ڈی: کنڈینسیٹر (ورفاہرنسٹینک) ایچ آر: پارنی کنڈینزیٹر جا: ایل پی ایل: اسکرپلاکس رو: کنڈینسیٹر (ٹیپلوٹیکنیکا) ایس وی: کنڈینسر یو کے: پارکوڈنسیٹر