Sakuma Dam
یہ دریائے ٹینریو پر ایک ڈیم ہے، جو ٹویون، ضلع کٹشتارا، جاپان کے ہونشو جزیرے پر آئچی پریفیکچر کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ جاپان کے بلند ترین ڈیموں میں سے ایک ہے اور 350 میگاواٹ کے پن بجلی گھر کو سہارا دیتا ہے۔ قریب ہی ایک فریکوئنسی کنورٹر اسٹیشن نصب ہے، جو جاپان کے 50 ہرٹز اور 60 ہرٹز اے سی نیٹ ورکس کے درمیان بجلی کے تبادلے کی اجازت دیتا ہے۔ تاریخ ہائیڈرو الیکٹرک پاور ڈویلپمنٹ کے لیے دریائے ٹینریو وادی کی صلاحیت کو میجی حکومت نے 20 ویں صدی کے آغاز میں محسوس کیا تھا۔ دریائے ٹینریو کی خصوصیت زیادہ مقدار میں بہاؤ اور تیز رفتار کرنٹ تھا۔ اس کے پہاڑی اوپری حصے اور معاون ندیاں کھڑی وادیوں اور وافر بارش والے علاقے تھے، اور بہت کم آبادی والے تھے۔ تاہم، خطے میں پن بجلی کی پیداوار میں زیادہ تر سرمایہ کاری دریائے اوئی پر مرکوز تھی، اور یہ تایشو دور تک نہیں تھا کہ دریائے ٹینریو پر ترقی کا آغاز ہوا۔ نجی کاروباری فوکوزاوا موموسوکے نے اس کی بنیاد رکھی، جو بعد میں 1938 میں جنگ سے پہلے کی حکومت کی اجارہ داری میں قومی ہونے سے پہلے بن گئی۔ دریائے ٹینریو کے مرکزی دھارے پر پہلا ڈیم، یاسوکا ڈیم 1935 میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد 1938 میں ایواکورا ڈیم بنا۔ ہیروکا ڈیم 1938 میں شروع کیا گیا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے آغاز کی وجہ سے 1951 تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد، امریکی قابض حکام نے نپون ہاسوڈن کو تحلیل کرنے کا حکم دیا، جسے علاقائی بجلی کمپنیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ وسطی جاپان چوبو الیکٹرک پاور کے تحت آیا، جس نے دریائے ٹینریو پر مختلف ڈیم اور منصوبے وراثت میں حاصل کیے، یہ سب ناگانو پریفیکچر میں واقع تھے۔ شیزوکا پریفیکچر میں دریا کی پن بجلی کی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت نے الیکٹرک پاور ڈویلپمنٹ کمپنی کا رخ کیا۔ نئی کمپنی نے جزوی طور پر اقوام متحدہ سے غیر ملکی امداد کے قرضوں کے ذریعے 1952 میں ایک نئے ڈیم پر کام شروع کیا، جو ان منصوبوں پر مبنی تھا جو 1921 میں شروع ہوئے تھے۔ اس منصوبے کا مرکزی ٹھیکیدار ہزامہ کارپوریشن تھا، اور اس کی تعمیر 1956 میں مکمل ہوئی۔ سائٹ کی کھڑی V کی شکل کی دیواروں اور آئیڈا لائن ٹرین سے اس کی قربت کی وجہ سے تعمیر میں آسانی ہوئی (جن میں سے کئی اسٹیشنوں کو ذخائر کے بھرنا شروع ہونے کے بعد منتقل کرنا پڑا۔ تعمیر میں 296 خاندانوں کے ساتھ 240 گھرانوں کی نقل مکانی بھی شامل تھی۔ 28 اکتوبر 1957 کو ہونے والی سرکاری افتتاحی تقریبات میں شہنشاہ ہیروہیتو اور مہارانی کوجن نے شرکت کی اور یہ ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کرنے کا موقع تھا۔ ڈیزائن ساکوما ڈیم ایک کھوکھلی کور کنکریٹ کشش ثقل کا ڈیم ہے جس میں کئی مرکزی اسپیل ویز ہیں۔ یہ ساکوما ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن دونوں کو پانی فراہم کرتا ہے اور شین-ٹویون ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کے لیے نچلے ذخیرے کے طور پر کام کرتا ہے، جس کی درجہ بندی کی صلاحیت بالترتیب 350,000 کلو واٹ اور 1,200,000 کلو واٹ ہے۔ آس پاس ساکوما ڈیم ریزروائر شہر کے مرکز ہماماتسو سے قربت اور رسائی میں آسانی کی وجہ سے کینوئنگ اور کیمپنگ کے لیے ایک مقبول کشش ہے۔ آس پاس کا علاقہ ٹینریو-اوکومیکاوا کواسی-نیشنل پارک کا حصہ ہے۔ ایچ وی ڈی سی فریکوئنسی کنورٹر جاپان کا مغربی حصہ 60 ہرٹز استعمال کرتا ہے اور مشرقی حصہ 50 ہرٹز کو پاور گرڈ فریکوئنسی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ 1965 میں پاور پلانٹ سے تقریبا 1 کلومیٹر جنوب میں شہر میں ایک ایچ وی ڈی سی بیک ٹو بیک اسٹیشن نصب کیا گیا تھا۔ اسے ±125 کے وی کے آپریٹنگ وولٹیج کے ساتھ 300 میگاواٹ کی درجہ بندی کی گئی تھی۔ کنورٹر اسٹیشن 275 کے وی 50 ہرٹز گرڈ اور 60 ہرٹز گرڈ کی 275 کے وی سطح سے منسلک ہے۔ ابتدائی طور پر کنورٹر نے اے ایس ای اے کے ذریعہ تیار کردہ مرکری آرک والو کا استعمال کیا۔ 1993 میں اسے لائٹ ٹرگرڈ تھریسٹرز کے استعمال میں تبدیل کیا گیا تھا، جو اسی والو ہال میں نصب کیے گئے تھے جس میں مرکری آرک والو موجود تھے۔ ہر انورٹر دو سیریز سے منسلک چھ پلس انورٹرز پر مشتمل ہوتا ہے جو بارہ پلس انورٹر بناتا ہے۔ بہت سی دوسری ایچ وی ڈی سی سہولیات کی طرح، کواڈریویلفس (ایک یونٹ بنانے والے چار والووں کے سیریل کنکشن) استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر والو 7 سیریز سے منسلک تھریسٹرز پر مشتمل ہوتا ہے جو 2,500 اے کے کرنٹ اور 6 کے وی کے بلاکنگ وولٹیج کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دونوں انورٹرز میں سے ہر ایک 84 تھریسٹرز کا استعمال کرتا ہے۔ اسٹیشن میں 60 ہرٹز کی طرف تین ٹرانسفارمر ہیں۔ ایک ٹرانسفارمر اسٹیشن کی بجلی کی فراہمی ہے، اور دو 275 کے وی/55 کے وی ٹرانسفارمر والو کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ٹرانسفارمرز میں ان کے کم وولٹیج والے گھومنے والے ہوتے ہیں جو ایک ڈیلٹا میں اور دوسرے میں وائی میں جڑے ہوتے ہیں۔ یہ تمام ٹرانسفارمر ایک مشترکہ ٹینک کا اشتراک کرتے ہیں۔ 50 ہرٹز کی طرف، دو 275/54 کے وی ٹرانسفارمر، الگ الگ ٹینکوں میں، والووں کو کھلاتے ہیں، ایک بار پھر ڈیلٹا میں اور دوسرا کم وولٹیج والی گھماؤ کے اسٹار کنکشن میں۔ ڈی سی اسموتنگ ری ایکٹر میں 0.12 ایچ کا انڈکٹنس ہے اور اسے 2,400 اے کے کرنٹ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہر طرف 5 ویں، 7 ویں، 11 ویں اور 13 ویں ہارمونک کے فلٹر موجود ہیں، جو ایک کیپسیٹر، ایک انڈکٹر اور ایک مزاحم کے سیریز کنکشن پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ایک ہائی پاس فلٹر استعمال کیا جاتا ہے، جو ایک کیپسیٹر پر مشتمل ہوتا ہے جسے ایک کنڈلی کے ساتھ سیریز میں تبدیل کیا جاتا ہے جس میں ایک مزاحم کو متوازی طور پر تبدیل کیا جاتا ہے۔ حوالہ جات جاپان کمیشن برائے بڑے ڈیم۔ جاپان میں ڈیم: ماضی، حال اور مستقبل۔ سی آر سی پریس (2009)۔ ساکوما ایچ وی ڈی سی-بیک ٹو بیک اسٹیشن ساکوما ایچ وی ڈی سی-بیک ٹو بیک اسٹیشن اسکیم کنورٹر اسٹیشن کشش ثقل ڈیم جاپان میں شیزوکا پریفیکچر ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشنوں میں ڈیم آئچی پریفیکچر ڈیموں میں ڈیم 1957 میں مکمل ہوا توانائی کا بنیادی ڈھانچہ 1957 میں مکمل ہوا