EN 54
ای این 54 فائر کا پتہ لگانے اور فائر الارم سسٹم یورپی معیارات کا ایک سلسلہ ہے جس میں مصنوعات کے معیارات اور آگ کا پتہ لگانے اور فائر الارم سسٹم کے ساتھ ساتھ وائس الارم سسٹم کے لیے درخواست کے رہنما خطوط شامل ہیں۔ مصنوعات کے معیارات مصنوعات کی خصوصیات، جانچ کے طریقوں اور کارکردگی کے معیار کی وضاحت کرتے ہیں جس کے خلاف آگ کا پتہ لگانے اور فائر الارم سسٹم کے ہر جزو کی تاثیر اور وشوسنییتا کا اندازہ اور اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ای این 54 سیریز کے بہت سے پروڈکٹ معیارات تعمیراتی مصنوعات کے ضابطے (سی پی آر) ای یو 305/2011 کے تحت ہم آہنگ معیارات ہیں۔ ہم آہنگ معیارات کا ضمیمہ زیڈ اے واضح کرتا ہے کہ سی پی آر کے مقاصد کے لیے معیار کے کون سے حصے لاگو ہوتے ہیں۔ ضمیمہ زیڈ اے دو مراحل کی تصدیق کو بھی بیان کرتا ہے: پروڈکٹ کے لیے کارکردگی کی مستقل مزاجی کی تصدیق (پروڈکٹ سرٹیفیکیشن) اور فیکٹری پروڈکشن کنٹرول کی مطابقت کی تصدیق (ایف پی سی سرٹیفیکیشن) یہ معیاری سلسلہ جزوی طور پر دنیا بھر میں یورپی یونین سے باہر کئی ممالک میں استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر لاطینی امریکی ممالک، برازیل، افریقی اور ایشیائی ممالک اور بحر الکاہل کے کئی جزیروں میں۔ تاریخ آگ سے تحفظ سے متعلق معیار کاری کے موضوعات سی ای این کے ذریعے سب سے پہلے نمٹائے جانے والے موضوعات میں شامل تھے۔ یہ واضح ہے کیونکہ سی ای این پروجیکٹ رجسٹریشن کی تاریخ کے مطابق عددی چڑھتے ہوئے ترتیب میں یورپی معیارات کو نمبر دیتا ہے۔ فائر کلاسوں کے معیار کو ای این 2 نمبر دیا گیا ہے اور پورٹیبل فائر بجھانے والے آلات پر معیارات کی سیریز کو ای این 3 نمبر دیا گیا ہے۔ آگ کا پتہ لگانے اور آگ کے الارم کے نظام پر یورپی معیاری کاری 1970 کی دہائی میں ہی شروع ہو چکی تھی۔ EN 54-1 اور EN 54-5 1976 میں جاری کیے گئے تھے۔ تکنیکی کمیٹی سی ای این/ٹی سی 72 فائر ڈٹیکشن اینڈ فائر الارم سسٹم ای این 54 سیریز کو یورپی کمیٹی برائے اسٹینڈرڈائزیشن (سی ای این، فرانسیسی: کومیٹی یوروپین ڈی نارملائزیشن) کی تکنیکی کمیٹی سی ای این/ٹی سی 72 "فائر ڈٹیکشن اینڈ فائر الارم سسٹم" نے تیار کیا ہے۔ یہ اعداد و شمار قومی آئینے کی تکنیکی کمیٹیوں کی کچھ مثالیں دکھاتے ہیں۔ ای این 54 سٹینڈرڈ سیریز کے موجودہ حصے ای این 54 سیریز کے معیارات میں آگ کا پتہ لگانے اور فائر الارم سسٹم سے متعلق درج ذیل موضوعات اور پروڈکٹ گروپس کا احاطہ کیا گیا ہے: تعارف: معیارات کی سیریز کے تعارف میں فائر الارم سسٹم کا خاکہ اور ساتھ ہی اصطلاحات کی متعدد تعریفیں شامل ہیں جو معیارات کی سیریز کے دوسرے حصوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ پروڈکٹ گروپ کنٹرول پینل اور بجلی کی فراہمی: ای این 54 کے یہ حصے فائر الارم کنٹرول پینل، وائس الارم کنٹرول پینل اور بجلی کی فراہمی سے متعلق ہیں۔ پروڈکٹ گروپ الارم ڈیوائسز: ای این 54 کے یہ حصے آپٹیکل اور صوتی الارم ڈیوائسز (چمکتی ہوئی لائٹس، ساؤنڈرز، لاؤڈ اسپیکرز) سے متعلق ہیں۔ پروڈکٹ گروپ ڈٹیکٹر: ای این 54 کے یہ حصے دستی کال پوائنٹس اور خودکار فائر ڈٹیکٹر سے متعلق ہیں جو پیمائش کے مختلف اصولوں (اسموک ڈٹیکٹر، ہیٹ ڈٹیکٹر، فائر گیس ڈٹیکٹر) کے مطابق ہیں۔ پروڈکٹ گروپ "دیگر اجزاء": ای این 54 کے یہ حصے دوسرے آلات سے متعلق ہیں جنہیں آگ کا پتہ لگانے والے نظام میں جڑا جا سکتا ہے، یا تو اسٹینڈ ایلون ڈیوائس کے طور پر یا کسی دوسرے جزو میں مربوط کیا جا سکتا ہے۔ سسٹم کی مطابقت: EN 54 کا یہ حصہ آگ کا پتہ لگانے اور فائر الارم سسٹم کے سسٹم اجزاء کی مطابقت سے متعلق ہے۔ درخواست کے رہنما خطوط: ای این 54 کے یہ حصے فائر الارم سسٹم اور وائس الارم سسٹم کے اطلاق کے لیے رہنما خطوط ہیں۔ ان کے پاس تکنیکی تفصیلات (سی ای این/ٹی ایس) کی حیثیت ہے۔ درج ذیل جدول میں EN 54 سیریز کے معیارات کے تمام حصوں کی فہرست دی گئی ہے: تیار کردہ حصے EN 54 حصہ 6 ہیٹ ڈٹیکٹر ؛ خودکار آگ کا پتہ لگانے کے نظام کے اسٹیٹک عنصر EN 54 حصہ 8 اجزاء کے بغیر ریٹ آف رائز پوائنٹ ڈٹیکٹر۔ اعلی درجہ حرارت کے ہیٹ ڈیٹیکٹرز EN 54 حصہ 9 کے لیے وضاحتیں خودکار آگ کا پتہ لگانے کے نظام کے اجزاء۔ EN 54 کے ٹیسٹ فائر کی حساسیت کی جانچ کے طریقے ٹیسٹ فائر TF1 سے TF8 کا استعمال معیاری سیریز EN 54 کے مطابق فائر ڈیٹیکٹرز کی آگ کی حساسیت کی جانچ کے لیے کیا جاتا ہے۔ منتخب آتش گیر سرمئی اور سیاہ دونوں دھوئیں کے لیے بڑے اور چھوٹے دہن کے ذرات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں جلانے والے مائع، پلاسٹک اور سیلولوسک (لکڑی) مواد، اور چمکتے ہوئے اور دھوئیں والے کپڑے شامل ہیں۔ ای این 54-7 کے مطابق اسموک ڈیٹیکٹرز اور اسموک سینسر والے فائر ڈیٹیکٹرز (ای این 54 کے حصے 12، 20 اور 30) کے لیے ٹیسٹ فائر ٹی ایف 2، ٹی ایف 3، ٹی ایف 4 اور ٹی ایف 5 استعمال کیے جاتے ہیں۔ EN 54-20 بہتر یا بہت زیادہ حساسیت (کلاس A یا B) کے ساتھ ایسپریٹنگ اسموک ڈٹیکٹرز کے لیے کم ایندھن کی مقدار کے ساتھ درج ذیل ٹیسٹ فائر کی وضاحت کرتا ہے: TF2A اور TF2B TF3A اور TF3B TF5A اور TF5B EN 54-10 کے مطابق شعلہ ڈٹیکٹرز کے لیے، مائع فائر TF5 اور TF6 استعمال کیے جاتے ہیں۔ TF5 (n-ہیپٹین) ایک پیلا شعلہ پیدا کرتا ہے اور TF6 (میتھیلیٹڈ اسپرٹ) ایک واضح پوشیدہ شعلہ پیدا کرتا ہے۔ ای این 54-26 کے مطابق سی او فائر ڈیٹیکٹرز کے لیے، اسمولڈرنگ فائر ٹی ایف 2 اور ٹی ایف 3 استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈکٹ اسموک ڈٹیکٹرز کے لیے EN 54-27 کے مطابق ٹیسٹ فائر TF2، TF4 اور TF8 استعمال کیے جاتے ہیں۔ EN 54-29 اور EN 54-31 کے مطابق ملٹی سینسر فائر ڈیٹیکٹرز کے لیے ٹیسٹ فائر TF1، TF2، TF3، TF4، TF5 اور TF8 استعمال کیے جاتے ہیں۔ سی ای این ویب سائٹ پر یورپی کمیٹی برائے معیاری کاری (سی ای این، فرانسیسی: کومیٹی یوروپین ڈی نارملائزیشن) تکنیکی کمیٹیوں کو نشان زد کرتے ہوئے سی ای بھی دیکھیں: http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/Construction/Pages/Workprogramme.aspx حوالہ جات آگ کا پتہ لگانے اور الارم 00054