Voltage optimisation
وولٹیج آپٹیمائزیشن ایک اصطلاح ہے جو توانائی کے استعمال، بجلی کی طلب اور رد عمل والی بجلی کی طلب کو کم کرنے کے لیے توانائی کے صارف کو موصول ہونے والے وولٹیج میں منظم کنٹرول کمی کو دی جاتی ہے۔ جبکہ کچھ وولٹیج 'اصلاح' آلات میں فکسڈ وولٹیج ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، دوسرے الیکٹرانک طور پر خود بخود وولٹیج کو منظم کرتے ہیں۔ وولٹیج آپٹیمائزیشن سسٹم عام طور پر کسی عمارت کو بجلی کی فراہمی کے ساتھ سیریز میں نصب کیے جاتے ہیں، جس سے اس کے تمام برقی آلات کو بہتر فراہمی سے فائدہ ہوتا ہے۔ بیک گراؤنڈ وولٹیج آپٹیمائزیشن ایک برقی توانائی کی بچت کی تکنیک ہے جو بنیادی طور پر سائٹ کے آلات کے لیے کم سپلائی وولٹیج فراہم کرنے کے لیے مینز بجلی کی فراہمی کے ساتھ سیریز میں نصب کی جاتی ہے۔ عام طور پر، وولٹیج کی اصلاح فیز وولٹیج کو متوازن کرکے اور سپلائی سے ہارمونکس اور ٹرانزینٹس کو فلٹر کرکے بجلی کے معیار کو بہتر بنا سکتی ہے، حالانکہ ہمیشہ نہیں۔ وولٹیج آپٹیمائزر بنیادی طور پر ٹرانسفارمر ہوتے ہیں جو خام مین سپلائی سے کم وولٹیج پر بجلی فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وولٹیج کو بہتر بنانے کی اصطلاح کا اکثر غلط استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس اصطلاح سے مراد انتخابی وولٹیج میں کمی کی کوئی شکل ہے، جو عمارت کے اندر توانائی کی کھپت کو بہتر بنائے گی، جبکہ عام طور پر یہ اکائیاں ایک ڈبے کے اندر ایک ٹرانسفارمر پر مشتمل ہوتی ہیں، جو تمام فراہمی پر کوئی انتخابی اور ڈراپ وولٹیج پیش نہیں کرتی ہیں، چاہے یہ تجارتی فائدہ پیش کرے یا نہ کرے۔ کچھ وی او یونٹس ہائی فریکوئنسی لائٹنگ سرکٹس پر نصب کیے گئے ہیں، جو بہت کم یا کوئی تجارتی فائدہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے جب اصطلاح استعمال کی جائے تو محتاط رہنا چاہیے۔ زیادہ تر وی او یونٹس تجارتی احاطے میں، خام مین ٹرانسفارمر اور مین لو وولٹیج ڈسٹری بیوشن بورڈ کے درمیان نصب کیے جاتے ہیں۔ تاہم، یہ کوئی انتخاب فراہم نہیں کرتا ہے اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے لحاظ سے اسے ناقص حل سمجھا جاتا ہے۔ سہولیات کے مینیجر اور وی او کمپنی کے ذریعے ایک مکمل مطالعہ کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ کون سی فراہمی وولٹیج کو کم کرنے سے مالک کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور کون سی فراہمی سے کوئی تجارتی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح مالک صرف صحیح سائز کا وی او خریدتا ہے نہ کہ وہ جو تمام سامان کے لیے ہو۔ تمام فراہمی کو 'بہتر' بنانے کے لیے وی او یونٹ نصب کرنے سے سرمایہ کاری پر طویل منافع ملے گا، زیادہ سرمایہ خرچ ہوگا اور اس کا تجارتی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ برطانیہ الیکٹریکل سیفٹی، کوالٹی اینڈ کنٹینیوٹی ریگولیشنز 2002 کے مطابق برطانیہ میں اعلان کردہ کم وولٹیج والی بجلی کی فراہمی اب 230 وی ہے جس کی رواداری + 10 ٪ سے-6 ٪ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپلائی وولٹیج نظریاتی طور پر مقامی حالات کے لحاظ سے 216 V اور 253 V کے درمیان کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم، قومی گرڈ (مین لینڈ یوکے میں) سے فراہم کردہ اوسط وولٹیج 242 V ہے، جبکہ عام یورپی وولٹیج 218-222 V ہے۔ (شمالی آئرلینڈ میں اوسط سپلائی وولٹیج تقریبا 239 V، اور جمہوریہ آئرلینڈ میں 235 V ہے۔) برطانیہ کے لیے تیار کیے گئے پرانے برقی آلات کی درجہ بندی 240 V کی گئی تھی، اور کانٹینینٹل یورپ کے لیے تیار کیے گئے پرانے آلات کی درجہ بندی 220 V کی گئی تھی (ورلڈ وائیڈ مینز وولٹیج دیکھیں)۔ نیا سامان 230 وی کے لیے ڈیزائن کیا جانا چاہیے۔ پرانے احاطے میں آلات کا مرکب ملنے کا امکان ہے۔ یورپی یونین کے اندر بازار میں رکھے گئے تمام آلات۔ چونکہ 1995 میں وولٹیج کی ہم آہنگی کو 230 V +/- 10 ٪ کی حد کے اندر وولٹیج پر تسلی بخش طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ 220 وی پر درجہ بندی والے آلات کو 200 وی تک تسلی بخش طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ سپلائی وولٹیج کو قانونی وولٹیج رینج کے نچلے سرے تک مؤثر طریقے سے لانے سے، وولٹیج کو بہتر بنانے کی ٹیکنالوجی تقریبا 13 فیصد کی اوسط توانائی کی بچت کر سکتی ہے۔ خالص مزاحمتی بوجھ کی صورت میں وولٹیج جتنا زیادہ ہوگا بجلی کی کھپت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ وولٹیج میں کمی گھریلو آلات کے ذریعہ استعمال ہونے والی توانائی کو متاثر نہیں کرتی ہے جو مزاحم بوجھ استعمال کرتے ہیں سوائے کیٹلز اور ٹوسٹر جیسے آلات کے جو ماحولیاتی نقصانات کی وجہ سے اپنا کام کرنے میں زیادہ وقت لیں گے۔ وی او یونٹس نصب کرتے وقت اہم تجارتی فائدہ انڈکٹو لوڈ پر ہوتا ہے، جیسے موٹرز جو پمپ، پنکھے وغیرہ چلاتے ہیں۔ گھر میں بجلی کے بلوں پر ممکنہ توانائی کی بچت 12 فیصد تک ہو سکتی ہے۔ ایک وی او ڈیوائس بجلی کی کھپت پر زیادہ سے زیادہ بچت کرنے کے لیے وولٹیج کو انتہائی موثر سطح تک کم کر دے گا، لہذا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے، جیسے کہ کیٹل کو ابالنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ فریج اور فریزر وولٹیج کو بہتر بنانے کے ذریعے بچت فراہم نہیں کرتے کیونکہ وہ تھرموسٹیٹ سے لیس ہوتے ہیں۔ فریج اور فریزر مزاحم حرارتی آلات سے بالکل مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اگر ایک مزاحم حرارتی آلہ زیادہ وولٹیج سے چلایا جاتا ہے تو نتیجہ حرارت ہوتا ہے جو اس کے مطلوبہ مقصد (حرارتی) میں مددگار ہوتا ہے۔ اگر فریج یا فریزر کو زیادہ وولٹیج سے چلایا جاتا ہے تو نتیجہ بھی گرمی کا ہوتا ہے تاہم یہ اپنے مطلوبہ مقصد (کولنگ) میں مددگار نہیں ہوتا ہے۔ کمپریسر موٹر پاور آؤٹ پٹ کو وولٹیج کو بہتر بنانے سے قدرے کم کیا جاتا ہے لہذا فریج/فریزر تھرموسٹیٹ موٹر کو تھوڑی دیر تک آن رکھے گا تاہم مجموعی طور پر اثر موٹر کے لیے بہت کم نقصانات پر قدرے زیادہ دیر تک چلنے کا ہوتا ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی میں ہونے والے ٹیسٹوں میں موٹر میں کم ہونے والے نقصانات کی وجہ سے وولٹیج کو بہتر بنانے کے تحت موٹر کے درجہ حرارت میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ کی کمی ظاہر ہوئی۔ بجلی کے معیار کے عام مسائل اوور وولٹیج سے مراد وولٹیج سے زیادہ وولٹیج ہے جس پر آلات کو سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ آلات کی زندگی میں کمی اور کارکردگی میں بہتری کے بغیر استعمال ہونے والی توانائی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ وائرنگ ریگولیشنز بی ایس 7671 پر ایک تبصرہ اوور وولٹیج کے سلسلے میں درج ذیل بیانات دیتا ہے: "240 پر استعمال ہونے والا 230 وی ریٹیڈ لیمپ اپنی ریٹیڈ لائف کا صرف 55 فیصد حاصل کرے گا" (تاپدیپت لیمپ کا حوالہ دیتے ہوئے) اور "240 وی سپلائی پر استعمال ہونے والا 230 وی لکیری آلات 4.3 فیصد زیادہ کرنٹ لے گا اور تقریبا 9 فیصد زیادہ توانائی استعمال کرے گا"۔ اوور وولٹیج سے بچنے کے لیے مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے اتنی مؤثر طریقے سے کیا جانا چاہیے تاکہ صحیح وولٹیج کے استعمال سے ہونے والی توانائی کی بچت کو ایسا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے آلے کے اندر ضائع ہونے والی توانائی سے پورا نہ کیا جا سکے۔ وشوسنییتا بھی اہم ہے، اور الیکٹرو مکینیکل آلات جیسے سروو کنٹرولڈ متغیر آٹو ٹرانسفارمرز کے ذریعے مکمل آنے والی طاقت کو چلانے میں ممکنہ مسائل موجود ہیں۔ انڈر وولٹیج سے مراد وولٹیج سے کم وولٹیج ہے جس پر آلات کو انتہائی مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اگر وی او کے ڈیزائن میں ریموٹ پاور صارفین کے فاصلے پر وولٹیج ڈراپ کو مدنظر نہیں رکھا جاتا ہے، تو اس سے قبل از وقت آلات کی ناکامی، اسٹارٹ اپ میں ناکامی، موٹر وائنڈنگ کی صورت میں درجہ حرارت میں اضافہ اور سروس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہارمونکس 50 ہرٹز (یا 60 ہرٹز) مرکزی سپلائی کی بنیادی تعدد کے ضرب پر موجودہ اور وولٹیج لہر کی شکلیں ہیں۔ ہارمونکس غیر لکیری بوجھ کی وجہ سے ہوتے ہیں، جن میں کمپیوٹر کے سازوسامان کے لیے بجلی کی فراہمی، متغیر اسپیڈ ڈرائیوز، اور ڈسچارج لائٹنگ شامل ہیں۔ "ٹرپلین" ہارمونکس (تیسرے ہارمونک کے عجیب ضرب) کا نتیجہ اس وقت نکلتا ہے جب فیز وولٹیج تین فیز پاور سسٹمز میں متوازن نہیں ہوتے ہیں اور غیر جانبدار میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فضول دھارے بہہ جاتے ہیں۔ اگر ہارمونکس کی سطح، جسے کل ہارمونک مسخ کہا جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ممکنہ اثرات میں حساس الیکٹرانک آلات کو نقصان پہنچانا اور ایچ وی ٹرانسفارمر کی کارکردگی میں کمی شامل ہے۔ سپلائی پر ہارمونکس کو کم کرکے، یا ان کی پیداوار کو روک کر برقی بوجھ کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کچھ وولٹیج کو بہتر بنانے والے آلات ہارمونکس کو بھی کم کرتے ہیں، جس سے برقی نظام پر ہارمونک مواد سے وابستہ نقصانات کو کم کیا جاتا ہے۔ ٹرانزینٹ بڑے، بہت مختصر اور وولٹیج میں ممکنہ طور پر تباہ کن اضافہ ہوتے ہیں۔ ان کی وجوہات میں آسمانی بجلی گرنے، موٹروں، ٹرانسفارمرز اور برقی ڈرائیوز جیسے بڑے برقی بوجھ کو تبدیل کرنا، اور سپلائی اور طلب کو متوازن کرنے کے لیے بجلی پیدا کرنے کے ذرائع کے درمیان تبدیل کرنا شامل ہیں۔ اگرچہ وہ عام طور پر ایک سیکنڈ کے صرف ہزارویں یا دس لاکھویں حصے تک چلتے ہیں، لیکن ٹرانزینٹ الیکٹرانک سسٹم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے، آلات کے اجزاء کو خراب کر سکتا ہے اور آلات کی زندگی کو کم کر سکتا ہے۔ کچھ وولٹیج کو بہتر بنانے والے آلات میں عارضی تحفظ شامل ہے۔ فیز وولٹیج کا عدم توازن صنعتی اور تجارتی مقامات کو 3 فیز بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ مراحل کے درمیان عدم توازن موٹروں میں حرارت اور موجودہ وائرنگ جیسے مسائل کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے توانائی کی کھپت ضائع ہوتی ہے۔ کچھ وولٹیج آپٹیمائزیشن ڈیوائسز عمارت کی برقی فراہمی پر توازن کو بہتر بنانے، نقصانات کو کم کرنے اور تھری فیز انڈکشن موٹروں کی لمبی عمر کو بہتر بنانے کے قابل ہیں۔ پاور ڈپس وولٹیج میں کمی ہیں، زیادہ تر مختصر مدت (<300 ایم ایس) لیکن بعض اوقات طویل۔ وہ آلات کے ساتھ متعدد مسائل کا سبب بن سکتے ہیں، مثال کے طور پر رابطہ کار اور ریلے ختم ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے مشینری رک سکتی ہے۔ تکنیکوں کے ذریعے کم وولٹیج کی سواری کے کئی طریقے ہیں جن میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی، کم وولٹیج والے ڈی سی کنٹرول سرکٹس پر کیپسیٹرز کا استعمال، متغیر اسپیڈ ڈرائیوز کی ڈی سی بس پر کیپسیٹرز کا استعمال شامل ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وولٹیج کو بہتر بنانے کے اقدامات وولٹیج کو اس حد تک کم نہ کریں کہ آلات کو بجلی گرنے کا زیادہ خطرہ ہو۔ پاور فیکٹر اور ری ایکٹیو پاور بجلی کی فراہمی کا پاور فیکٹر حقیقی طاقت اور فراہمی کی ظاہری طاقت کا تناسب ہے۔ یہ سائٹ کے ذریعہ استعمال ہونے والی مفید طاقت ہے جسے کھینچی گئی کل طاقت سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ مؤخر الذکر میں ایسی طاقت شامل ہے جو ناقابل استعمال ہے، لہذا 1 کا پاور فیکٹر مطلوب ہے۔ کم پاور فیکٹر کا مطلب یہ ہوگا کہ بجلی فراہم کنندہ مؤثر طریقے سے صارفین کے بل سے زیادہ توانائی فراہم کرے گا، اور سپلائرز کو کم پاور فیکٹر کے لیے چارج کرنے کی اجازت ہے۔ رد عمل کی طاقت وہ نام ہے جو ناقابل استعمال طاقت کو دیا جاتا ہے۔ یہ برقی نظام میں کوئی کام نہیں کرتا، لیکن کیپسیٹرز کو چارج کرنے یا انڈکٹر کے میدان کے ارد گرد مقناطیسی میدان پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عمل کو چلانے کے قابل بنانے کے لیے کافی حقیقی طاقت فراہم کرنے کے لیے ری ایکٹیو پاور کو سرکٹ کے ذریعے پیدا اور تقسیم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آلات کا رد عمل بڑھتا ہے وولٹیج میں اضافے کے ساتھ رد عمل کی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ وولٹیج کو بہتر بنانے کے ساتھ اسے درست کرنے سے رد عمل کی طاقت میں کمی اور پاور فیکٹر میں بہتری آئے گی۔ برقی بوجھ پر اثرات جہاں تک وولٹیج آپٹیمائزیشن کا تعلق ہے ایک عام غلط فہمی یہ فرض کرنا ہے کہ وولٹیج میں کمی کے نتیجے میں کرنٹ میں اضافہ ہوگا اور اس وجہ سے مستقل طاقت ہوگی۔ اگرچہ یہ کچھ فکسڈ پاور بوجھ کے لیے درست ہے، لیکن زیادہ تر سائٹس پر مختلف قسم کے بوجھ ہوتے ہیں جو مجموعی طور پر کسی سائٹ پر توانائی کی بچت کے ساتھ زیادہ یا کم حد تک فائدہ اٹھائیں گے۔ تین مرحلے والے مقامات پر عام آلات کے فوائد پر ذیل میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تھری فیز موٹرز تھری فیز انڈکشن موٹرز شاید تھری فیز لوڈ کی سب سے عام قسم ہیں اور ریفریجریشن، پمپ، ایئر کنڈیشنگ، کنویر ڈرائیوز کے ساتھ ساتھ ان کے زیادہ واضح ایپلی کیشنز سمیت مختلف قسم کے آلات میں استعمال ہوتی ہیں۔ اے سی موٹروں پر اوور وولٹیج اور تھری فیز انبلینس کے ڈی ریٹنگ اثرات معروف ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اوور وولٹیج کے نتیجے میں آئرن کور کی سیچوریشن ہوتی ہے، جس سے ایڈی کرنٹس کے ذریعے توانائی ضائع ہوتی ہے اور ہسٹیریسیس کے نقصانات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کرنٹ کھینچنے کے نتیجے میں تانبے کے نقصان کی وجہ سے زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے۔ موٹروں پر اوور وولٹیج کا اضافی دباؤ موٹر کی زندگی کو کم کر دے گا۔ سیچوریشن کا سبب بننے کے لیے کافی زیادہ اوور وولٹیج سے بچنے سے کارکردگی میں کمی نہیں آتی ہے لہذا لوہے اور تانبے کے نقصانات کو کم کرکے توانائی کی خاطر خواہ بچت کی جا سکتی ہے۔ تاہم، موٹرز برائے نام وولٹیج کے لیے بنائے گئے ہیں (مثال کے طور پر۔ 400 V) سیچوریشن کے بغیر سپلائی کی حدود (+/- 10 ٪) کے اندر وولٹیج میں عام تغیر سے نمٹنے کے قابل ہونا چاہئے، لہذا یہ ایک اہم مسئلہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ انڈکشن موٹر میں وولٹیج کو کم کرنے سے موٹر کی رفتار پر قدرے اثر پڑے گا کیونکہ پرچی میں اضافہ ہوگا، لیکن رفتار بنیادی طور پر سپلائی فریکوئنسی اور کھمبوں کی تعداد کا ایک کام ہے۔ موٹر کی کارکردگی معقول بوجھ (عام طور پر 75 ٪) اور ڈیزائن کردہ وولٹیج پر زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس وولٹیج کے دونوں طرف چھوٹے فرق کے ساتھ قدرے کم ہو جائے گی۔ بڑی تغیرات کارکردگی کو زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ بہت ہلکی بھری ہوئی موٹرز (<25 ٪) اور چھوٹی موٹرز وولٹیج کو کم کرنے سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ متغیر رفتار ڈرائیوز سے چلنے والی موٹروں کے معاملے میں، جب ان پٹ وولٹیج کم ہو جائے گا، تو وی ایس ڈی سے آؤٹ پٹ وولٹیج میں متناسب کمی ہوگی اور موٹر کم کرنٹ کھینچے گی اور بالآخر کم بجلی استعمال کرے گی۔ تاہم، اگر موٹر زیادہ بوجھ (> 80 ٪) پر چل رہی ہے، تو وولٹیج میں کمی کے نتیجے میں ٹارک کم ہو جائے گا اور موٹر زیادہ کرنٹ اور طاقت کھینچ لے گی۔ روشنی جب وقت کے زیادہ تناسب کے لیے روشنی کا بوجھ استعمال میں ہوتا ہے، تو روشنی کے آلات پر توانائی کی بچت انتہائی قیمتی ہوتی ہے۔ جب وولٹیج کم کیا جاتا ہے، تو تاپدیپت روشنی میں طاقت میں بڑی کمی، روشنی کی پیداوار میں بڑی کمی اور زندگی میں اضافہ نظر آئے گا، جیسا کہ الیکٹریشن گائیڈ کے پچھلے نکات سے ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ روشنی کی پیداوار میں کمی کھینچنے والی طاقت میں کمی سے زیادہ ہوگی، اس لیے روشنی کی توانائی کی کارکردگی-برائٹ افادیت-کم ہو جائے گی۔ تاہم، روشنی کی دیگر اقسام بھی بہتر بجلی کے معیار سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، بشمول مزاحم یا رد عمل والے بیلسٹ والے نظام۔ فلوروسینٹ اور ڈسچارج لائٹنگ تاپدیپت روشنی سے زیادہ موثر ہے۔ روایتی مقناطیسی بیلسٹ کے ساتھ فلوروسینٹ لائٹنگ میں بجلی کی کھپت کم ہوگی، بلکہ لیمپ سے لومین کی پیداوار بھی کم ہوگی۔ جدید الیکٹرانک بیلسٹ پر فلوروسینٹ لیمپ تقریبا ایک ہی طاقت کا استعمال کریں گے اور ایک ہی روشنی دیں گے۔ کم شدہ وولٹیج پر ایک ہی واٹج فراہم کرنے کے لیے زیادہ کرنٹ کی ضرورت ہوگی اور کیبل کے نقصانات میں اضافہ ہوگا۔ تاہم، لائٹنگ کنٹرولرز اور بیلسٹ اعلی سطح کی ہارمونک مسخ پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں، جنہیں لائٹنگ کنٹرولرز کی ضرورت کو کم کرنے کے علاوہ کچھ قسم کے وولٹیج آپٹیمائزر سے فلٹر کیا جا سکتا ہے۔ ایک عام تشویش یہ ہے کہ کچھ روشنی کم وولٹیج پر مارنے میں ناکام رہے گی۔ تاہم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وولٹیج کو بہتر بنانے کا مقصد صرف وولٹیج کو جہاں تک ممکن ہو کم کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے سروس لیول وولٹیج تک لانا ہے جس پر اسے انتہائی موثر طریقے سے چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ہیٹنگ ہیٹر کم بجلی استعمال کریں گے، لیکن کم گرمی دیں گے۔ تھرموسٹیٹک طور پر کنٹرول شدہ جگہ یا واٹر ہیٹر دوڑتے وقت کم بجلی استعمال کریں گے، لیکن مطلوبہ پیداوار پیدا کرنے کے لیے ہر گھنٹے میں زیادہ دیر تک چلنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں کوئی بچت نہیں ہوگی۔ سوئچڈ موڈ بجلی کی فراہمی پہلے کی طرح ہی طاقت کا استعمال کرے گی، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے قدرے زیادہ کرنٹ کھینچے گی، جس میں کیبل کے نقصانات میں قدرے اضافہ ہوگا، اور موجودہ ٹرپنگ ایم سی بیز میں اضافے کا معمولی خطرہ ہوگا۔ توانائی کی بچت وولٹیج آپٹیمائزیشن کے ذریعے حاصل کی جانے والی توانائی کی بچت اوپر بیان کردہ بجلی کے معیار کے مسائل میں بہتری کے جواب میں کسی سائٹ پر تمام آلات کی بہتر کارکردگی کا ایک مجموعہ ہے۔ بعض حالات میں توانائی کی کھپت میں بچت کے لیے یہ ممکنہ تکنیک ہے۔ تائیوان میں تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ صنعتی سپلائی کے لیے، ٹرانسفارمر کے اوپری حصے میں وولٹیج میں کمی کے لیے، جب وولٹیج میں 1 فیصد کی کمی ہوتی ہے تو توانائی کی کھپت میں 0.241 ٪ کمی ہوتی ہے، اور جب وولٹیج میں 1 ٪ کا اضافہ ہوتا ہے تو 0.297 ٪ کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس نے 7 فیصد فلوروسینٹ لائٹنگ، 0.5 فیصد تاپدیپت لائٹنگ، 12.5% تھری فیز ایئر کنڈیشنر، 5 فیصد موٹرز، 22.5% چھوٹے 3 فیز موٹرز، 52.5% بڑے 3 فیز موٹرز سمیت بوجھ کا مرکب فرض کیا۔ یہ امکان ہے کہ ایک جدید انسٹالیشن میں کم مواقع ہوں گے: تقریبا کوئی تاپدیپت روشنی نہیں، جزوی طور پر ہائی فریکوئنسی فلوروسینٹ لائٹنگ (کوئی بچت نہیں)، کچھ متغیر اسپیڈ ڈرائیوز (کوئی بچت نہیں)، موٹر کی اعلی استعداد (اس لیے بچت کے لیے کم فضلہ)۔ شمالی یورپی تنصیبات میں ایئر کنڈیشنگ کے لیے چھوٹی سنگل فیز موٹروں کی بڑی تعداد نہیں ہوگی۔ کم روشنی کی پیداوار کی قیمت پر، پرانی روشنی سے توانائی کی بچت ممکن ہے، (مثال کے طور پر۔ تاپدیپت یا فلوروسینٹ اور غیر موثر بیلسٹ یا کنٹرول گیئر کے ساتھ خارج ہونے والی روشنی)۔ لہذا، پرانے تجارتی اور دفتری احاطے جدید عمارتوں یا صنعتی مقامات سے زیادہ بچت کر سکتے ہیں۔ تاہم جدید لائٹنگ سسٹم (عام طور پر ایل ای ڈی) وولٹیج آپٹیمائزر کی تنصیب کے بعد پرانے لائٹنگ سسٹم پر بچت شدہ توانائی سے زیادہ کارکردگی کی وجہ سے نمایاں طور پر زیادہ توانائی کی بچت کریں گے۔ جدید لائٹنگ سسٹم کے ساتھ استعمال ہونے والے وولٹیج آپٹیمائزر کے ساتھ توانائی کی بچت حاصل کرنا بہت قابل اعتراض ہے۔ ایل ای ڈی یا فلوروسینٹ لائٹنگ سسٹم کے لیے جدید الیکٹرانک سوئچنگ کنٹرولرز لائٹس کو زیادہ سے زیادہ روشنی کی پیداوار اور اعلی کارکردگی کے ساتھ لمبی عمر پر چلانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اس لیے سپلائی وولٹیج میں تغیرات سے اس قسم کی لائٹس کے مجموعی توانائی کے استعمال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تاہم، کم لاگت والے ایل ای ڈی اور فلوروسینٹ لیمپ کنٹرولرز کی اقسام موجود ہیں جو حرارت کے طور پر توانائی کو کم کرکے وولٹیج کو کم کرتے ہیں (جیسے۔ سیریز مزاحمت کے ساتھ سیریز میں متعدد ایل ای ڈی)۔ سپلائی وولٹیج میں فرق اس قسم کی لائٹس کے ذریعہ استعمال ہونے والی توانائی کو متاثر کرے گا، لیکن اس قسم کے لیمپ عام طور پر کم طاقت کے ہوتے ہیں اور روشنی کی پیداوار بھی متاثر ہوگی۔ کام کی مثال ایک عام 100 واٹ تاپدیپت لیمپ کی کارکردگی 17.5 لیمن فی واٹ (ایل/ڈبلیو) سے زیادہ نہیں ہوتی ہے اور اس وجہ سے یہ اپنے درجہ بند وولٹیج پر 1750 لیمن پیدا کرے گا۔ ایک عام جدید ایل ای ڈی لیمپ میں تقریبا 150 لیمن فی واٹ کی کارکردگی ہوتی ہے، اور اس لیے اسی لائٹ آؤٹ پٹ کے لیے 12 واٹ سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیمپ ریریٹنگ فارمولوں کے مطابق، تاپدیپت لیمپ کے پار وولٹیج کو 10 فیصد تک کم کرنے سے بجلی (اور اس وجہ سے توانائی) میں تقریبا 16 فیصد کمی واقع ہوتی ہے اور روشنی کی پیداوار میں تقریبا 31 فیصد کمی واقع ہوتی ہے۔ لہذا، ایک وولٹیج آپٹیمائزر جو تاپدیپت لیمپ پر وولٹیج کو 10 فیصد کم کرتا ہے، توانائی کو 16 فیصد اور روشنی کی پیداوار کو 31 فیصد کم کرے گا، جس سے صرف 1210 لیمن پیدا ہوں گے اور 84 واٹ کا استعمال ہوگا۔ تاپدیپت لیمپ کو اسی طرح کی روشنی کے ساتھ ایل ای ڈی لیمپ میں تبدیل کرنے سے کھپت زیادہ مؤثر طریقے سے کم ہو کر 12 واٹ رہ جاتی۔ مزید برآں، چونکہ روشنی کی پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے، اس لیے وولٹیج آپٹیمائزر کے بغیر 75 واٹ کے تاپدیپت لیمپ میں تبدیل کر کے زیادہ بچت کی جا سکتی ہے۔ ایل ای ڈی لیمپ کو سائز میں 8 واٹ تک کم کیا جا سکتا ہے، اگر صرف 1210 لیمنز کی ضرورت ہو۔ یہ بھی دیکھیں توانائی کا تحفظ موثر توانائی کا استعمال پاور کنڈیشنر وولٹیج اسکیلنگ حوالہ جات برقی طاقت کنٹرول توانائی کا تحفظ کم توانائی والی عمارت