Dealkalization of water
پانی کی ڈی الکالائزیشن سے مراد پانی سے الکلینیٹی آئنوں کو ہٹانا ہے۔ کلورائڈ سائیکل اینین آئن ایکسچینج ڈیلکلائزر پانی سے الکلینیٹی کو دور کرتے ہیں۔ کلورائڈ سائیکل ڈیلکلائزرز سوڈیم سائیکل کیشن واٹر سافٹینرز کی طرح کام کرتے ہیں۔ واٹر سافٹینرز کی طرح، ڈیلکلائزرز میں آئن ایکسچینج رال ہوتے ہیں جو ایک متمرکز نمک (برائن) حل-NaCl کے ساتھ دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ واٹر سافٹنر کے معاملے میں، کیشن ایکسچینج رال کیلشیم اور میگنیشیم جیسے سختی کے معدنیات کے لیے سوڈیم (NaCl کا Na + آئن) کا تبادلہ کر رہا ہے۔ ایک ڈیلکالائزر مضبوط بیس اینین ایکسچینج رال پر مشتمل ہوتا ہے جو کاربونیٹ ()، بائی کاربونیٹ () اور سلفیٹ () کے لیے کلورائڈ (NaCl کا Cl-آئن) کا تبادلہ کرتا ہے۔ جیسے جیسے پانی آئنن رال سے گزرتا ہے کاربونیٹ، بائی کاربونیٹ اور سلفیٹ آئنوں کا تبادلہ کلورائڈ آئنوں میں ہوتا ہے۔ ٹائپ I مضبوط بیس اینین رال کے بجائے ٹائپ II کے استعمال سے اعلی صلاحیتوں کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بائی کاربونیٹس کو ہائیڈرو آکسائیڈ کی شکل میں ایس بی اے (مضبوط بیس اینین) رال پر کلورائڈز کی طرح مضبوطی سے نہیں پکڑا جاتا ہے، جب رال بنیادی طور پر کلورائڈ کی شکل میں ہوتا ہے تو پی ایچ کو برائن ریجنرینٹ میں کاسٹک کے ایک چھوٹے سے اضافے سے بڑھایا جاتا ہے، کلورائڈ کے لیے بائی کاربونیٹ کا سازگار تبادلہ ہوگا۔ یہ تبادلہ صرف اعلی الکلینیٹی والے پانی (40 ٪ سے 80 ٪) کے ساتھ اچھی طرح سے کام کرتا ہے، جس میں 4 سے 10 کلوگرام/سی ایف کی صلاحیت حاصل کی جاتی ہے۔ ایس بی اے رال ڈیلکلائزیشن کے فوائد یہ ہیں کہ ایس اے سی (مضبوط ایسڈ کیشن) کے لیے ضروری ایسڈ کی جگہ کم لاگت والے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے اور غیر لائن والے اسٹیل ٹینکوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پرپز ڈیلکلائزرز اکثر بوائیلر کے پری ٹریٹمنٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور عام طور پر ان سے پہلے واٹر سافٹنر ہوتا ہے۔ الکلینیٹی ایک ایسا عنصر ہے جو اکثر بوائیلر کے پھٹنے کی مقدار کا تعین کرتا ہے۔ زیادہ الکلینیٹی بوائیلر فومنگ اور کیری اوور کو فروغ دیتی ہے اور زیادہ مقدار میں بوائیلر کے پھٹنے کا سبب بنتی ہے۔ جب الکلینیٹی بلو ڈاؤن کی مقدار کو متاثر کرنے والا محدود عنصر ہوتا ہے، تو ایک ڈیلکلائزر ارتکاز کے چکروں میں اضافہ کرے گا اور بلو ڈاؤن اور آپریٹنگ اخراجات کو کم کرے گا۔ ڈیلکلائزیشن کے ذریعے بلو ڈاؤن میں کمی بوائیلر میں واٹر ٹریٹمنٹ کیمیکلز کو طویل رکھتی ہے، اس طرح موثر، غیر کٹاؤ والے آپریشن کے لیے درکار کیمیکلز کی مقدار کو کم کرتی ہے۔ کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ الکالینیٹیز کو بوائیلر کے پانی میں حرارت کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو بھاپ میں چھوڑ کر سڑ دیا جاتا ہے۔ یہ گیس کاربنک ایسڈ بنانے کے لیے عمل کے سازوسامان اور واپسی کی لکیروں میں گاڑھا بھاپ کے ساتھ مل جاتی ہے۔ یہ کنڈینسیٹ کی واپسی کی پی ایچ ویلیو کو کم کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں آلات اور پائپنگ پر تباہ کن حملہ ہوتا ہے۔ عام طور پر، 700 پی ایس آئی (48 بار) سے نیچے کام کرنے والے بوائیلرز پر ڈیلکلائزر کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے۔ کم دباؤ والے بوائیلرز پر ڈیلکلائزر کی تنصیب کا جواز پیش کرنے کے لیے، الکلینیٹی کا مواد 50 پی پی ایم سے اوپر ہونا چاہیے اور میک اپ پانی کی مقدار 1,000 گیلن سے زیادہ ہونی چاہیے۔ 4, 000 لیٹر) فی دن۔ کولنگ سسٹم میک اپ بھی کم الکلینیٹی سے فائدہ اٹھائے گا۔ کولنگ واٹر سسٹم میں ڈیلکلائزر کا اضافہ پانی کی اتنی ہی مقدار کو ٹریٹ کرنے کے لیے درکار تیزاب کی مقدار کو کافی حد تک کم کر دے گا۔ متبادل طریقہ ہائیڈروجن سائیکل کمزور ایسڈ کیشن رال کیلشیم اور میگنیشیم کو ہٹاتے ہوئے الکلینیٹی کو کاربن ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل کرتے ہیں۔ رال کو ایسڈ کے ساتھ اسٹیوچیومیٹرک ضروریات کے قریب کی سطح پر دوبارہ پیدا کیا جاتا ہے۔ حوالہ جات پانی کا علاج