Kassø-Tjele high-voltage transmission line
کاسو-ٹیجیل ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن ڈنمارک میں ایک 400 کے وی ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن ہے جو ٹرانسفارمر اسٹیشن کاسو سے آبینرا کے مغرب میں کاسو سے ایچ وی ڈی سی کنورٹر اسٹیشن ٹیجیل تک وائبورگ کے مشرق میں فولم کے ذریعہ ہے۔ راستے میں، یہ ویجن کے ذریعے جوڑی اسٹیشن ریوسنگ اور برانڈے کے ذریعے اسٹیشن آسکر سے گزرتا ہے۔ ٹرانسمیشن لائن کل 174 کلومیٹر لمبی ہے اور اسے اینرجینیٹ چلاتی ہے، جو اسے جٹ لینڈ-فنن بجلی کی ترسیل کے نیٹ ورک کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر بیان کرتی ہے۔ 2012-2014 کے عرصے میں، ٹرانسمیشن لائن کو 2 x 1.800 میگاواٹ یا کل 3.600 میگاواٹ کی گنجائش والی دو سسٹم لائن کے لیے 1.150 میگاواٹ کی صلاحیت والی سنگل سسٹم لائن سے اپ گریڈ کیا گیا تھا۔ اپ گریڈ شدہ ٹرانسمیشن لائن کو 28 نومبر 2014 کو فعال کیا گیا تھا۔ ٹرانسمیشن لائن کی توسیع کا بنیادی مقصد دوسرے ممالک یعنی بجلی کی اضافی پیداوار کا تبادلہ کرنا تھا۔ سکیگرک رابطوں کے ذریعے ناروے سے جانا اور جانا۔ خاص طور پر، ونڈ ٹربائنوں سے بجلی کی پیداوار میں توسیع نے توانائی کو استعمال کرنے کے قابل ہونے کے لیے، جب ہوا بہت زیادہ ہو اور ونڈ ٹربائن پاور کی پیداوار زیادہ ہو تو ونڈ ٹربائنوں سے بجلی منتقل کرنے کے قابل ہونا ضروری بنا دیا۔ مستول ٹرانسمیشن لائن تقریبا لے جایا جاتا ہے۔ ایک نئی قسم کے 530 مستول جو خاص طور پر اس ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ مستولوں کو عقاب مستول کہا جاتا ہے اور یہ ایک پیر والے پائپ مستول ہوتے ہیں جن میں دو منزلوں پر ٹریورسز (کراس بیم) ہوتے ہیں۔ گزرگاہوں پر مستول 44.5 میٹر اونچے اور 31 میٹر چوڑے ہیں۔ پائپ کورٹن اسٹیل اور گرم ڈپ جستی اسٹیل کے گزرگاہوں سے بنے ہوتے ہیں۔ منصوبہ بندی کے مرحلے کے دوران، مستول کی ایک قسم کے لیے ایک اور تجویز بھی پیش کی گئی تھی، جسے سٹینلیس سٹیل پائپ شافٹ کے ساتھ نام نہاد اسٹیلتھ مستول کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر ڈیزائن اور زمین کی تزئین کے اثرات کے جائزوں نے عقاب کے مستول پر چپکے مستول کو ترجیح دی، لیکن اسے غیر منتخب کیا گیا کیونکہ مستول پر سٹینلیس سٹیل گرم ڈپ جستی اسٹیل سے تین گنا مہنگا ہے۔ اس کے علاوہ، تھکاوٹ فریکچر کا خطرہ ہوگا، کیونکہ اسٹیلتھ مستول کی شافٹ اور ٹریورسز کو ایک ہی نوڈ میں جمع کیا گیا تھا جو بہت زیادہ بھری ہوئی ہوگی، اور مستول کی سخت تعمیر مکینیکل ارتعاش کو کافی حد تک کم نہیں کرے گی۔ ماحولیاتی اور صحت کے اقدامات خصوصی قدرتی اور زمین کی تزئین کے حالات والی تین جگہوں پر، ٹرانسمیشن لائن کو ارتھ کیبلز کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ یہ ویجن کے قریب گیمسٹ لیک میڈوز، اینگیسوانگ کے قریب بولنگ جھیل اور وائبرگ کے قریب نورری وادی میں ہے۔ مستول کی قسم اور کیبل معطلی کا انتخاب کرتے وقت، ٹرانسمیشن لائن کے ارد گرد مقناطیسی میدان کو کم سے کم کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ فی فیز 3 کنڈکٹر بھی استعمال کیے جاتے ہیں جو مرطوب موسم میں تاروں سے آنے والے شور کو کم کرتے ہیں۔ معیشت اپ گریڈ شدہ ٹرانسمیشن لائن کی قیمت جو 2012 سے 2014 تک تعمیر کی گئی تھی تقریبا تھی۔ DKK 10 ملین پی آر۔ کلومیٹر اوور ہیڈ لائن اور تقریبا۔ DKK 30 ملین فی کلومیٹر کیبل۔ اس کے علاوہ، تقریبا. دو کیبل ٹرانسفر اسٹیشنوں کے لیے ڈی کے کے 40 ملین فی کیبل روٹنگ۔ مجموعی طور پر، نئی تنصیب کا بجٹ 2010 کی قیمتوں میں ڈی کے کے 2.5 بلین لاگت کا تھا اگر پورا کنکشن اوور ہیڈ لائن کے ساتھ بنایا گیا تھا، اور ڈی کے کے 2.9 بلین اگر زیر زمین کیبلز کو 4 ماحولیاتی فوکس علاقوں (گیمسٹ لیک میڈوز، بلونڈ، بولنگ لیک اور نورری ویلی) میں استعمال کیا گیا تھا۔ انہوں نے 4 میں سے 3 علاقوں میں زیر زمین کیبل کا استعمال کیا، بلونڈ میں انہوں نے اس کے بجائے شہر کے مزید مغرب میں راستہ منتقل کیا۔ انرجینیٹ نے 2010 میں اندازہ لگایا تھا کہ ناروے، جرمنی اور نیدرلینڈز کے ساتھ بین الاقوامی رابطوں کی توسیع کے سلسلے میں یہ منصوبہ خالص اوور ہیڈ لائن کنکشن کے لیے ڈی کے کے 1.7 بلین یا 4 ماحولیاتی فوکس علاقوں میں زیر زمین کیبلز کے لیے 1.3 بلین کا کل سماجی و اقتصادی فائدہ فراہم کرے گا۔ یہ فائدہ اندرونی رکاوٹوں اور گرڈ کے نقصانات کو کم کرنے اور ہوا سے چلنے والی توانائی کے بہتر استعمال کی وجہ سے ہے۔ روٹنگ یہ کنکشن پہلی بار 1965 میں کاسو-ویجن-جیلی-آرس کے راستے پر بنایا گیا تھا۔ ٹرانسمیشن لائن 400 کے وی استعمال کرنے کے قابل ہونے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن ابتدائی طور پر اسے 150 کے وی کے ساتھ چلایا گیا تھا۔ 20 دسمبر 1978 کو، کاسو-ٹیجیل سیکشن پر وولٹیج کو 150 کے وی سے بڑھا کر 400 کے وی کر دیا گیا۔ پہلی کاسو-ٹیجیل 400 کے وی ٹرانسمیشن لائن کی گنجائش 1,150 میگاواٹ تھی۔ 1965 سے روٹنگ بنیادی طور پر موجودہ کنکشن کے روٹنگ کے طور پر تھی جو پہلے کنکشن سے مشرق یا مغرب میں 40 میٹر کے فاصلے کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ پرانا اور نیا کنکشن 17 جگہوں پر پار ہوا۔ پرانے کنکشن کی کل لمبائی 172.3 کلومیٹر تھی۔ یہ پورے راستے اوور ہیڈ لائنوں کے ساتھ بنایا گیا تھا اور اس میں 505 دو ٹانگوں والے جالی دار مستول (ایچ-مستول) تھے جن کی اونچائی 35 میٹر تک تھی۔ مستولوں کے درمیان فاصلہ اوسطا 380 میٹر تھا۔ یہ موجودہ کنکشن کے مقابلے میں کچھ لمبا تھا جس کا اوسط فاصلہ تقریبا ہے۔ مستولوں کے درمیان 330 میٹر۔ موجودہ کنکشن کا دورانیہ بھی طویل ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے اب استعمال ہونے والے مستولوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر بڑے اور مضبوط مستولوں کی ضرورت ہوتی، کیونکہ موجودہ کنکشن میں دو نظام ہوتے ہیں جبکہ اس سے پہلے صرف ایک ہوتا ہے، اور اس لیے مستولوں کو زیادہ تاروں کے ساتھ بھاری وزن اٹھانا پڑتا ہے۔ نیا کنکشن فعال ہونے کے بعد پرانا کنکشن ہٹا دیا گیا۔ ویبورگ بلدیہ میں عمارتیں اور ڈھانچے سلکبرگ بلدیہ میں عمارتیں اور ڈھانچے ویزل بلدیہ میں عمارتیں اور ڈھانچے بلونڈ بلدیہ میں عمارتیں اور ڈھانچے ویجین بلدیہ میں عمارتیں اور ڈھانچے ہیڈرسلیو بلدیہ میں عمارتیں اور ڈھانچے ٹنڈر بلدیہ میں عمارتیں اور ڈھانچے آبینرا بلدیہ میں عمارتیں اور ڈھانچے آبینرا بلدیہ میں بجلی کا بنیادی ڈھانچہ 1965 میں مکمل ہوا ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائنیں توانائی کا بنیادی ڈھانچہ 1965 میں مکمل ہوا ڈنمارک میں 1965 کے اداروں میں توانائی کا بنیادی ڈھانچہ