Mühleberg Nuclear Power Plant
مولبرگ نیوکلیئر پاور پلانٹ (، کے کے ایم) سوئٹزرلینڈ کے کینٹن آف برن میں مولبرگ بلدیہ میں ایک سابقہ آپریشنل نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے۔ بی کے ڈبلیو ایف ایم بی انرجی اے جی کے ذریعے چلائے جانے والے اس پلانٹ نے 6 نومبر 1972 سے 20 دسمبر 2019 تک بجلی پیدا کی۔ پلانٹ کی نیوکلیئر ڈیکومیشننگ جنوری 2020 میں شروع ہوئی اور فی الحال 2034 تک مکمل ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تاریخ مولبرگ 1 بیزناؤ 1 کی منصوبہ بندی کے متوازی، اس وقت کے برنیشے کرافٹورکے اے جی نے برن کے کینٹن میں دوسرا جوہری بجلی گھر بنانے کا فیصلہ کیا۔ مولبرگ کو ممکنہ مقام کے طور پر شناخت کیا گیا اور سوئس فیڈرل آفس آف انرجی (ایس ایف او ای) نے 21 جولائی 1965 کو اس انتخاب کی منظوری دی۔ دو سال بعد، 21 مارچ 1967 کو، پہلا جزوی تعمیراتی اجازت نامہ جاری کیا گیا، اس کے بعد 7 مارچ 1968 کو حتمی اجازت نامہ جاری کیا گیا۔ ری ایکٹر مارچ 1971 میں نازک حالت میں داخل ہوا لیکن ٹربائن ہاؤسنگ میں آگ لگنے کی وجہ سے پلانٹ کو مرمت کے لیے بند کرنا پڑا۔ اس نے 6 نومبر 1972 کو تجارتی آپریشن شروع کیا۔ کے کے ایم واحد سوئس جوہری بجلی گھر تھا جس کے پاس لامحدود آپریٹنگ لائسنس نہیں تھا۔ کمیشننگ کے دوران پائے جانے والے مسائل اور ریاستہائے متحدہ میں انجام دیئے جانے والے ایمرجنسی کولنگ سسٹم پر جاری کچھ ٹیسٹوں کی وجہ سے، 1980 تک اسے چھ ماہ کے لائسنس میں توسیع کا سلسلہ موصول ہوا، پھر اسے بڑھا کر ایک سال کر دیا گیا۔ ان کے بعد پانچ سال، سات سال اور دس سال کے لائسنس میں توسیع کی گئی۔ ان توسیعات کو تکنیکی بہتریوں کے ذریعے جائز قرار دیا گیا تھا جو آپریٹر کو انجام دینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ آپریٹنگ لائسنس کو 1998 میں دوبارہ بڑھایا گیا تھا اور اس کی میعاد 31 دسمبر 2012 کو ختم ہونی تھی ؛ تاہم، 21 دسمبر 2009 کو ایک لامحدود لائسنس دیا گیا تھا۔ پلانٹ نے 1990 میں اور پھر 1996 میں حد بندی ہٹانے کی درخواست کی تھی، لیکن ان دونوں کو سوئس فیڈرل کونسل نے سیاسی اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیا تھا۔ ایس ایف او ای میں 2005 سے زیر التواء تیسری درخواست 21 دسمبر 2009 کو قبول کر لی گئی۔ مقامی آبادی کی طرف سے پاور پلانٹ کی قبولیت مختلف ہے۔ جب کے کے ایم بنایا گیا تھا تو جوہری توانائی کی بہت کم مخالفت ہوئی تھی، لیکن تھری مائل آئی لینڈ کے حادثے کے بعد صورتحال تیزی سے بدل گئی۔ 1992 میں برن کے کینٹن میں ایک عوامی ریفرنڈم نے پاور پلانٹ کو لامحدود آپریٹنگ لائسنس دینے کو مسترد کر دیا، جس کے خلاف 51 فیصد نے ووٹ دیا۔ 2003 میں، 68 فیصد آبادی نے اسٹروم اوہن ایٹم نامی پہل کو مسترد کر دیا، جس میں تجویز پیش کی گئی تھی کہ پلانٹ کو 2005 تک بند کر دیا جائے تاکہ اس کی جگہ غیر جوہری بجلی پیدا کی جا سکے۔ کنٹونل سطح پر اسی طرح کی تجویز کو 2000 میں 64 فیصد رائے دہندگان پہلے ہی مسترد کر چکے تھے۔ 2006 میں برنیز حکومت نے ایک درمیانی مدت کی توانائی کی حکمت عملی پیش کی جس میں جوہری طاقت کو ترک کرنا بھی شامل ہے۔ تاہم، سوئس پارلیمنٹ نے اسے نوٹ کیا اور اس کی منظوری روک دی، اور بالآخر شٹ ڈاؤن سے متعلق کوئی بھی فیصلہ وفاقی حکام کو سونپ دیا۔ اسی تنظیم نے 2007 میں برنیس حکومت پر زور دیا کہ وہ لامحدود آپریٹنگ لائسنس دینے کے لیے کام کرے۔ پلانٹ کو 20 دسمبر 2019 کو مقامی وقت کے مطابق صبح 1 بجے بند کر دیا گیا تھا۔ مولبرگ 2 آپریٹرز، ایکسپو اور بی کے ڈبلیو نے اپنی ذیلی کمپنی، ریسون اے جی کے ذریعے 4 دسمبر 2008 کو اعلان کیا کہ انہوں نے وفاقی حکام کو دو نئے جوہری ری ایکٹرز کی تعمیر کے لیے ایک فریم ورک پرمٹ کی درخواست جمع کرائی ہے، جن میں سے ایک مولبرگ میں ہوگا۔ اگرچہ عین مطابق تکنیکی خصوصیات کی وضاحت نہیں کی گئی تھی، لیکن پسند کا ری ایکٹر 1200 اور 1600 میگاواٹ کے درمیان خالص برقی طاقت کے ساتھ تیسری نسل کے ہلکے پانی کی قسم کا ہونا چاہیے۔ ہائبرڈ ٹاور کے ذریعے کولنگ کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ فوکوشیما داچی جوہری تباہی کے بعد اجازت نامے کی درخواست غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی گئی تھی۔ تکنیکی وضاحتیں ری ایکٹر اور جنریٹر کے کے ایم 4 قسم کے ایک واحد ابلتے پانی کے ری ایکٹر (بی ڈبلیو آر) پر مشتمل ہوتا ہے جو جنرل الیکٹرک ٹیکنیکل سروسز کمپنی (جی ای ٹی ایس سی او) کے ذریعہ فراہم کیا جاتا ہے، جو اس وقت نیوکلیئر پاور پلانٹس میں مہارت رکھنے والی جنرل الیکٹرک کی ذیلی کمپنی تھی۔ تمام 240 اسمبلیوں میں یورینیم آکسائیڈ کی سلاخیں ہوتی ہیں۔ دباؤ والے برتن کا قطر 4.04 میٹر ہے اور یہ 19 میٹر اونچا ہے، اس کی دیوار کی موٹائی 10.2 سینٹی میٹر ہے اور یہ 288 ڈگری سیلسیس اور 72 بار پر کام کرتا ہے۔ 220 کے وی اور 50 کے وی گرڈ سے منسلک دو براؤن بووری اسٹیم ٹربائن جنریٹرز کے ذریعے 1097 میگاواٹ کی تھرمل پاور کو 355 میگاواٹ خالص برقی طاقت میں تبدیل کیا گیا۔ 1990 میں بجلی کی پیداوار میں اصل 320 میگاواٹ سے اضافہ کیا گیا۔ اے آر سے پمپ کیے گئے پانی سے نظام کو ٹھنڈا کیا گیا۔ اس سے دریا کے درجہ حرارت میں اوسطا 1.3 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوا۔ حفاظتی اقدامات تمام سوئس جوہری بجلی گھروں کی طرح، کے کے ایم کو وقتا فوقتا مکمل حفاظتی تشخیص کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سب سے حالیہ واقعہ 2007 میں پیش آیا۔ ری ایکٹر کو پانچ منزلہ کنکریٹ اسٹیل کی عمارت میں رکھا گیا ہے۔ دیواروں کی موٹائی 60 سینٹی میٹر ہے۔ اس کے سب سے نچلے، جزوی طور پر زیر زمین حصے میں 1.7-1.8 میٹر موٹی اسٹیل اور کنکریٹ پریشر سپریشن ڈرائی ویل واقع ہے۔ یہ ڈھانچہ زلزلے کا مقابلہ کرنے کے قابل ہے۔ تاہم ہوائی جہاز کے حادثے کی صورت میں عمارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے باوجود ری ایکٹر پانچ 30-50 سینٹی میٹر موٹے انسولز اور بڑے پیمانے پر خشک کنویں کی وجہ سے برقرار رہے گا۔ ری ایکٹر کو دو لوپس کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا تھا، ہر ایک کو اپنا پمپ فراہم کیا جاتا تھا۔ تیسرا پمپ ریزرو کے طور پر کام کرتا تھا۔ کور کی ہنگامی ٹھنڈک تین آزاد نظاموں کو سونپی گئی ہے۔ کولینٹ سسٹم میں کسی بھی سائز کے رساو کی صورت میں 2· 100% حرارت کو ہٹانے کی صلاحیت کے ساتھ دوگنا بے کار کم دباؤ والا کور اسپرے چالو کیا جاتا ہے۔ چھوٹے رساو کی تلافی بے کار متبادل کم دباؤ کے نظام (اے ایل پی ایس) کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ خشک کنویں میں کولنگ ایجنٹ کے ضائع ہونے سے، ضرورت سے زیادہ پانی ٹورس کی شکل کے دباؤ دبانے والے تالاب میں پھیل جائے گا۔ 4000 m3 بڑا ٹورس 2000 m3 پانی سے بھرا ہوا ہے اور بدلے میں اسے ایک بے کار ٹورس کولنگ سسٹم اور ایک بے کار شٹ ڈاؤن اور ٹورس کولنگ سسٹم کے ذریعے ٹھنڈا کیا جاتا ہے جس میں کل 4· 100% بقیہ گرمی کو ہٹانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہنگامی بجلی قریبی مولبرگ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ اور تین ڈیزل جنریٹرز کے ساتھ دو رابطوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ 1989 میں، ایس یو ایس اے این (سیلبسٹانڈیجز، انابھنجیجز سسٹم زر ابفور ڈیر نچزر فالسورمی) ایمرجنسی بلڈنگ نے کام شروع کیا۔ بنکرائزڈ اور جزوی طور پر زیر زمین، اس کا کام ری ایکٹر کی ہنگامی بندش کو یقینی بنانا ہے یہاں تک کہ انتہائی بیرونی ایجنٹوں جیسے ہوائی جہاز کے حادثات یا بیک وقت ڈیموں کے نیچے گرنے کی صورت میں بھی جس کے نتیجے میں ڈھانچے ڈوب جاتے ہیں۔ دیگر کے علاوہ اس میں آر سی آئی سی، اے ایل پی ایس، ٹی سی ایس اور تین میں سے دو ایمرجنسی ڈیزل جنریٹر شامل ہیں۔ فضلہ کا انتظام کے کے ایم سالانہ کم اور درمیانے درجے کے تابکار فضلے کا تقریبا 35-38 ایم 3 پیدا کرتا ہے۔ کچرے کو سیٹو میں کمپریس کیا جاتا ہے اور کنڈیشنگ کے لیے ورنلنگن میں سنٹرل انٹریم اسٹوریج فیسیلٹی (زیڈ زیڈ ایل) میں منتقل کیا جاتا ہے۔ بی کے ڈبلیو-اسٹاف نے اندازہ لگایا کہ کے کے ایم-سائٹ پر اسٹوریج کی صلاحیتیں کم از کم 2022 تک رہیں گی۔ 2006 میں خرچ شدہ ایندھن کی ری سائیکلنگ پر پابندی کی وجہ سے، ختم شدہ سلاخوں کا پورا ذخیرہ اب ذخیرہ کرنے کے لیے زیڈ زیڈ ایل کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ کچھ حصوں میں دراڑیں ری ایکٹر کی حفاظت کے بارے میں بڑے خدشات 1990 کی دہائی سے ری ایکٹر برتن کے اندر نام نہاد کور کفن میں دراڑیں پڑنے سے پیدا ہوئے۔ یہ کولینٹ کے ذریعے اسٹیل کے کٹاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جوابی اقدامات (خول کی کمک، کولینٹ میں کیمیائی اضافے) کے باوجود، دراڑیں سال بہ سال لمبائی میں بڑھ رہی تھیں۔ سب سے طویل دراڑ حفاظتی وضاحتیں کی طرف سے اجازت دی گئی حد کا ایک تہائی ہے اور یہ توقع کی جاتی تھی کہ 2012 تک یہ اب بھی اس قیمت کے نصف سے کم ہو جائے گی۔ صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور اس کے استحکام کے لیے دیگر کیمیائی اقدامات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ 1986 میں، اسی طرح کی دراڑوں کی موجودگی کی وجہ سے، کولنگ واٹر سرکولیشن لوپ کے کچھ اجزاء کا تبادلہ کرنا پڑا۔ تاہم سوئس فیڈرل نیوکلیئر سیفٹی انسپکٹوریٹ (ای این ایس آئی) نے کور کفن یا پریشر ویسل کے متبادل کو ضروری نہیں سمجھا جس نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاور پلانٹ کم از کم 2012 تک محفوظ طریقے سے کام کرنے کے قابل تھا، جب لائسنس کی عارضی میعاد ختم ہوگئی۔ جوہری واقعات 2019 میں حتمی شٹ ڈاؤن تک، کوئی آپریٹو جوہری واقعہ (آئی این ای ایس لیول 1 یا اس سے اوپر) نہیں ہوا تھا۔ 1995 سے آئی این ای ایس 1 کی ایک بے ضابطگی ہوئی۔ سطح 1 کے واقعات 1998 جون 1998 میں ری ایکٹر پروٹیکشن سسٹم کی معمول کی جانچ کے دوران، ایک ٹیکنیشن نے غلطی سے بھاپ ریلیف والو کھولا۔ جو بھاپ نکلی وہ ٹورس کے اندر گاڑھا ہو گیا اور اس میں موجود پانی کو گرم کر دیا۔ 14 منٹ کے بعد ٹورس کے اندر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت نے ری ایکٹر کو ہنگامی طور پر بند کر دیا۔ غلط والو کے کھلنے اور کنٹرول روم کے عملے کے مناسب رد عمل ظاہر کرنے میں تاخیر کی وجہ سے ایونٹ کو آئی این ای ایس لیول 1 (سوئس اسکیل لیول بی) کے طور پر درجہ بند کیا گیا۔ 1995 سے پہلے کے اہم واقعات ستمبر 1986 میں کم اور درمیانی فعال فضلے کے لیے ری کنڈیشننگ یونٹ میں ایک ناقص فلٹر سے تابکار ایروسول کی تھوڑی مقدار خارج ہوئی۔ اس کے نتیجے میں آس پاس کا علاقہ اب اینتھروپوجینک اوسط خوراک کی شرح 0.0051 mSv/y (اسٹیٹس 2007) دکھاتا ہے۔ موازنہ کے لیے آبادی کی نمائش کے لیے متعلقہ سوئس قانونی حد 0.3 ایم ایس وی/وائی ہے اور مولبرگ کے علاقے میں قدرتی خوراک 1 ایم ایس وی/وائی حاصل کرتی ہے۔ جولائی 1971 میں، مکمل تجارتی آپریشن سے پہلے سسٹم ٹیسٹ کے دوران، کچھ ٹربائن آئل بھڑک اٹھا۔ آگ سے ٹربائن کی رہائش کو بھاری نقصان پہنچا، جس میں حفاظتی نظام سے منسلک کیبلز بھی شامل ہیں۔ ری ایکٹر کو بند کرنے کی اجازت دینے کے لیے حفاظتی نظام کے کافی کنکشن باقی رہے۔ پلانٹ کا جوہری حصہ متاثر نہیں ہوا، لیکن بجلی پیدا کرنے کے نظام کی وسیع مرمت کی ضرورت تھی۔ اس واقعے کی وجہ سے تجارتی آپریشن کے آغاز میں نمایاں تاخیر ہوئی۔ مارچ 2012: ری ایکٹر کو ختم کرنے کا عدالتی حکم اینٹی نیوکلیئر گروپ کی درخواست کے بعد سوئٹزرلینڈ کی وفاقی انتظامی عدالت نے مارچ 2012 میں فیصلہ دیا کہ بی کے ڈبلیو ایف ایم بی انرجی کو 2013 کے وسط تک ری ایکٹر کو بند کر دینا چاہیے۔ اپنے فیصلوں میں عدالت نے ری ایکٹر کے اندر کے ڈھانچوں میں دراڑوں کی نامکمل مرمت کا حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ فیصلے میں پلانٹ کی زلزلہ مزاحمت سے متعلق حفاظتی خدشات کا ذکر کیا گیا۔ اس کے باوجود، سوئس این پی پیز-بشمول مولبرگ-کو ای این ایس آئی جیسی ماہر تنظیموں اور حال ہی میں یورپی نیوکلیئر سیکیورٹی ریگولیٹرز گروپ (ای این ایس آر ای جی) کے بین الاقوامی ہم مرتبہ جائزے میں زلزلوں جیسے قدرتی خطرات کے خلاف مضبوط قرار دیا گیا ہے۔ مذکورہ سکریپ فیصلے کا حکم عدالت نے صرف اس صورت حال میں دیا تھا کہ 2013 کے وسط تک محفوظ آپریشن کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا۔ سوئٹزرلینڈ میں نیوکلیئر پاور بی کے ڈبلیو ایف ایم بی انرجی ریسون حوالہ جات بیرونی لنکس سرکاری ویب سائٹ بھی دیکھیں۔ جرمن اور فرانسیسی میں۔ پاور ری ایکٹر انفارمیشن سسٹم-مولبرگ انٹرنیشنل نیوکلیئر سیفٹی سینٹر-مولبرگ سوئٹزرلینڈ میں سابق جوہری بجلی گھر برن کے کینٹن میں عمارتیں اور ڈھانچے