Contact protection
رابطہ تحفظ کے طریقے الیکٹرو مکینیکل سوئچ، ریلے یا کانٹیکٹر کے اندر رابطوں کے معمول کے استعمال کے دوران ہونے والے گھٹاو اور انحطاط کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور اس طرح رابطہ مزاحمت یا سوئچ کی ناکامی میں ضرورت سے زیادہ اضافے سے بچتے ہیں۔ "کانٹیکٹ" الیکٹروڈ کا ایک جوڑا ہے (عام طور پر، ایک حرکت پذیر ؛ ایک اسٹیشنری) جو بجلی کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جب حرکت پذیر الیکٹروڈ کرنٹ لے جانے کے لیے اسٹیشنری الیکٹروڈ سے رابطہ کرتا ہے تو الیکٹرو مکینیکل سوئچ، ریلے، اور رابطہ کار "پاور آن" کرتے ہیں۔ اس کے برعکس، وہ "بجلی بند کر دیتے ہیں" جب حرکت پذیر الیکٹروڈ رابطہ توڑ دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں آرک پلازما جلنا بند ہو جاتا ہے کیونکہ موجودہ بہاؤ کو روکنے کے لیے ڈائی الیکٹرک گیپ کافی وسیع ہو جاتا ہے۔ پاور ریلے اور کانٹیکٹرز کی متوقع عمر کی دو بنیادی درجہ بندی ہوتی ہے: "مکینیکل لائف" یا تو کرنٹ کے بغیر یا ویٹنگ کرنٹ سے نیچے کام کرنے پر مبنی ہوتی ہے (یعنی "ڈرائی") اور "الیکٹریکل لائف" ویٹنگ کرنٹ (یعنی "ویٹ") کے اوپر کام کرنے پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ مختلف درجہ بندی عام ویٹ آپریشن کے دوران الیکٹروڈ کے درمیان قدرتی طور پر ہونے والی تباہ کن آرسنگ کی تلافی کے لیے بنائے گئے رابطوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کانٹیکٹ آرسنگ اتنی تباہ کن ہے کہ پاور ریلے اور کانٹیکٹرز کی برقی زندگی اکثر ان کی متعلقہ مکینیکل زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ ہر بار جب کسی الیکٹرو مکینیکل سوئچ، ریلے یا کانٹیکٹر کے رابطوں کو کھولا یا بند کیا جاتا ہے، تو رابطے کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے۔ اگر رابطہ بجلی کے بغیر سائیکل چلا رہا ہے (خشک)، تو رابطہ الیکٹروڈ کا اثر نتیجے میں ہونے والی سردی کی وجہ سے قدرے خراب ہو جاتا ہے۔ جب رابطہ بجلی (گیلے) کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے، تو رگڑ کے ذرائع خوردبین علاقوں میں ہائی کرنٹ ڈینسٹی اور برقی آرک کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ کانٹیکٹ ویر میں رابطوں کے درمیان مادی منتقلی، چھڑکنے اور بخارات کی وجہ سے رابطے کے مواد کا نقصان، اور اعلی درجہ حرارت اور ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے رابطوں کی آکسیکرن یا کٹاؤ شامل ہیں۔ جب کہ رابطوں کا ایک جوڑا بند ہوتا ہے، رابطوں کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ایسپریٹیز اور کم چالکتا والی فلموں کی وجہ سے گہرے رابطے میں ہوتا ہے۔ کرنٹ کے بہت چھوٹے علاقے میں سکڑنے کی وجہ سے، کرنٹ کی کثافت اکثر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ رابطے کے خوردبین حصے کو پگھلا دیتا ہے۔ کلوز ٹو اوپن (بریک) منتقلی کے دوران، ایک خوردبین پگھلا ہوا پل بنتا ہے اور بالآخر غیر متناسب طور پر ٹوٹ جاتا ہے، رابطوں کے درمیان رابطے کے مواد کو منتقل کرتا ہے اور سطح کی کھردری کو بڑھاتا ہے۔ یہ رابطہ اچھال کی وجہ سے اوپن ٹو کلوز (میک) منتقلی کے دوران بھی ہو سکتا ہے۔ برقی آرک رابطہ پوائنٹس (الیکٹروڈ) کے درمیان بند سے کھلے (بریک) اور کھلے سے بند (میک) میں منتقلی کے دوران ہوتا ہے جب رابطے کا فرق چھوٹا ہوتا ہے اور وولٹیج کافی زیادہ ہوتا ہے۔ آرسنگ اور ہائی کرنٹ ڈینسٹی کی وجہ سے گرمی رابطے کی سطح کو عارضی طور پر پگھلا سکتی ہے۔ اگر رابطے بند ہونے کے دوران کچھ پگھلنے والا مواد مضبوط ہو جاتا ہے، تو اسپاٹ ویلڈنگ کی طرح مائیکرو ویلڈ کی وجہ سے رابطہ بند رہ سکتا ہے۔ رابطہ بریک (بریک آرک) کے دوران پیدا ہونے والا آرک آرک ویلڈنگ سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ بریک آرک عام طور پر زیادہ متحرک اور زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ آرک رابطوں کے درمیان مادی منتقلی کا سبب بن سکتا ہے۔ آرک اتنا گرم بھی ہو سکتا ہے کہ رابطے کی سطح سے دھات کو بخارات میں تبدیل کر سکے۔ اعلی درجہ حرارت بھی رابطے کی دھاتوں کو زیادہ تیزی سے آکسائڈائز اور خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ رابطے دو میں سے ایک وجہ سے زندگی کے اختتام تک پہنچ جاتے ہیں۔ یا تو رابطے توڑنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پھنس گئے ہیں (ویلڈڈ) بند ہیں، یا رابطے کے کٹاؤ کی وجہ سے (زیادہ مزاحمت) بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں یا اس وجہ سے کہ ایک یا دونوں رابطوں سے ضرورت سے زیادہ مواد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حالات مسلسل تبدیلی کی کارروائیوں کے دوران مجموعی مواد کی منتقلی، اور بخارات اور چھڑکنے کی وجہ سے مادی نقصان کا نتیجہ ہیں۔ پھنسی ہوئی بند ناکامیوں کے لیے اضافی میکانزم موجود ہیں، جیسے کہ کانٹیکٹ ویر کی وجہ سے کھردرے رابطے کی سطحوں کی مکینیکل انٹرلاکنگ۔ تحفظ رابطوں کے انحطاط کو رابطے کے تحفظ کے مختلف طریقوں کو شامل کرکے محدود کیا جا سکتا ہے۔ 2 ایمپیرز کے نیچے، مختلف قسم کے عارضی دبانے والے الیکٹرانک اجزاء کو آرک سپریسرز کے طور پر مختلف کامیابی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، جن میں شامل ہیں: کیپسیٹرز، سنبرز، ڈایڈس، زینر ڈایڈس، عارضی وولٹیج سپریسرز (ٹی وی ایس)، ریزسٹرز، ویریسٹرز یا ان رش کرنٹ لمیٹرز (پی ٹی سی اور این ٹی سی ریزسٹرز)۔ تاہم، یہ سب سے کم موثر طریقہ ہے کیونکہ یہ نہ تو الیکٹرو مکینیکل پاور سوئچز، ریلے اور کانٹیکٹرز کے رابطوں کے درمیان آرک کی تخلیق کو نمایاں طور پر متاثر کرتے ہیں اور نہ ہی دباتے ہیں۔ تاریخی طور پر، رابطے کے تحفظ کے دو سب سے عام طریقے (2 ایمپیر سے اوپر) رابطوں کو خود بڑا بنا رہے ہیں، یعنی ایک رابطہ کار اور/یا زیادہ پائیدار دھاتوں یا دھاتی مرکب جیسے ٹونگسٹن سے رابطے بنا رہے ہیں۔ آرک سپریشن سرکٹری کو استعمال کرنے کے سب سے مؤثر طریقے ہیں جن میں الیکٹرانک پاور کانٹیکٹ آرک سپریسرز، سالڈ اسٹیٹ ریلے، ہائبرڈ پاور ریلے، مرکری ڈسپلیسمنٹ ریلے اور ہائبرڈ پاور کانٹیکٹر شامل ہیں۔ آرک دبانا رابطہ مزاحمت ویٹنگ موجودہ ویٹنگ وولٹیج حوالہ جات پاور انجینئرنگ الیکٹرک آرکس کو تبدیل کرتا ہے