Energy audit
انرجی آڈٹ ایک معائنہ سروے اور عمارت میں توانائی کے تحفظ کے لیے توانائی کے بہاؤ کا تجزیہ ہے۔ اس میں آؤٹ پٹ کو منفی طور پر متاثر کیے بغیر نظام میں توانائی کے ان پٹ کی مقدار کو کم کرنے کے لیے ایک عمل یا نظام شامل ہو سکتا ہے۔ تجارتی اور صنعتی رئیل اسٹیٹ میں، انرجی آڈٹ توانائی کے اخراجات اور کاربن فوٹ پرنٹ کو کم کرنے کے مواقع کی نشاندہی کرنے کا پہلا قدم ہے۔ اصول جب مطالعہ کا مقصد ایک قابض عمارت ہو تو انسانی سکون، صحت اور حفاظت کو برقرار رکھتے ہوئے یا بہتر بناتے ہوئے توانائی کی کھپت کو کم کرنا بنیادی تشویش کا باعث ہے۔ توانائی کے استعمال کے ذرائع کی محض شناخت کرنے کے علاوہ، توانائی کا آڈٹ توانائی کی بچت کے لیے سب سے زیادہ سے کم لاگت والے مواقع کے مطابق توانائی کے استعمال کو ترجیح دینے کی کوشش کرتا ہے۔ گھریلو توانائی آڈٹ ایک ایسی خدمت ہے جہاں پیشہ ورانہ آلات (جیسے بلوور دروازے اور اورکت کیمرے) کا استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کے ذریعہ گھر کی توانائی کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے، جس کا مقصد گھر کو گرم کرنے اور ٹھنڈا کرنے میں توانائی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے بہترین طریقے تجویز کرنا ہے۔ گھر کے انرجی آڈٹ میں عمارت کے لفافے کی مختلف خصوصیات کو ریکارڈ کرنا شامل ہو سکتا ہے جن میں دیواریں، چھتیں، فرش، دروازے، کھڑکیاں اور اسکائی لائٹس شامل ہیں۔ ان اجزاء میں سے ہر ایک کے لیے رقبے اور حرارت کے بہاؤ کے خلاف مزاحمت (R-ویلیو) کی پیمائش یا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ عمارت کے لفافے کے ذریعے ہوا کے رساو کی شرح یا دراندازی تشویش کا باعث ہے، یہ دونوں کھڑکیوں کی تعمیر اور دروازے کی مہروں کے معیار جیسے ویدرسٹریپنگ سے شدید متاثر ہوتے ہیں۔ اس مشق کا مقصد عمارت کی مجموعی تھرمل کارکردگی کی مقدار طے کرنا ہے۔ آڈٹ میکانکی نظاموں جیسے ہیٹنگ، وینٹیلیشن، ایئر کنڈیشنگ کا سامان، اور تھرموسٹیٹ کی کارکردگی، جسمانی حالت، اور پروگرامنگ کا بھی جائزہ لے سکتا ہے۔ گھریلو توانائی کے آڈٹ میں ایک تحریری رپورٹ شامل ہو سکتی ہے جس میں مقامی آب و ہوا کے معیار، تھرموسٹیٹ کی ترتیبات، چھت کی اوور ہینگ، اور شمسی سمت کے پیش نظر توانائی کے استعمال کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک مقررہ مدت کے لیے توانائی کے استعمال، جیسے ایک سال، اور ہر سال کسی بھی تجویز کردہ بہتری کے اثرات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ توانائی کے تخمینوں کی درستگی میں بہت بہتری آتی ہے جب گھر کے مالک کی بلنگ ہسٹری دستیاب ہوتی ہے جس میں بجلی، قدرتی گیس، ایندھن کا تیل، یا ایک یا دو سال کی مدت میں استعمال ہونے والے توانائی کے دیگر ذرائع کی مقدار دکھائی جاتی ہے۔ توانائی کے استعمال پر سب سے بڑے اثرات میں سے کچھ صارف کا طرز عمل، آب و ہوا اور گھر کی عمر ہیں۔ اس لیے توانائی کے آڈٹ میں گھر کے مالکان کا انٹرویو شامل ہو سکتا ہے تاکہ وقت کے ساتھ ان کے استعمال کے نمونوں کو سمجھا جا سکے۔ مقامی یوٹیلیٹی کمپنی کی انرجی بلنگ ہسٹری کو عمارت کے تھرمل انرجی ماڈل کے ساتھ مل کر حالیہ، مقامی موسمی اعداد و شمار سے حاصل کردہ ہیٹنگ ڈگری ڈے اور کولنگ ڈگری ڈے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے انشانکن کیا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر پر مبنی تھرمل ماڈلنگ میں پیش رفت توانائی کے استعمال کو متاثر کرنے والے بہت سے متغیرات کو مدنظر رکھ سکتی ہے۔ گھریلو توانائی آڈٹ اکثر عمارتوں کے آرام اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے لاگت سے موثر طریقوں کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، مکانات مرکزی حکومت سے توانائی کی بچت کی گرانٹ کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں، اسمارٹ فون ٹیکنالوجی کی بہتری نے گھر کے مالکان کو اپنے گھروں کے نسبتا نفیس توانائی آڈٹ کرنے کے قابل بنایا ہے۔ اس تکنیک کی شناخت توانائی کی کارکردگی میں بہتری کو تیز کرنے کے طریقہ کار کے طور پر کی گئی ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں، اس قسم کی خدمت کو اکثر عوامی افادیت والی کمپنیوں، یا ان کے توانائی کے تحفظ کے محکمے کے ذریعے سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ آزاد، نجی شعبے کی کمپنیاں جیسے توانائی کی خدمات کی کمپنی، موصلیت کا ٹھیکیدار، یا ایئر سیلنگ ماہر۔ (امریکہ) ریاستی توانائی کا دفتر۔ یوٹیلیٹی کمپنیاں اس سروس کے ساتھ ساتھ قرض اور دیگر مراعات بھی فراہم کر سکتی ہیں۔ کچھ عوامی سہولیات گھریلو توانائی کے اپ گریڈ کی منصوبہ بندی یا انسٹال کرنے کے لیے مربوط خدمت کے حصے کے طور پر توانائی کے آڈٹ پیش کرتی ہیں۔ یوٹیلیٹیز تبدیلی کے لیے مراعات بھی فراہم کر سکتی ہیں، مثال کے طور پر، اگر آپ تیل کے گاہک ہیں جو قدرتی گیس کی طرف جانے پر غور کر رہے ہیں۔ موصلیت کی سفارشات کہاں دیکھیں: مقامی بلڈنگ انسپکٹر کا دفتر۔ مقامی یا ریاستی بلڈنگ کوڈز۔ امریکی محکمہ توانائی۔ آپ کے مقامی بلڈرز ایسوسی ایشن کے رہائشی توانائی آڈیٹرز کو بلڈنگ پرفارمنس انسٹی ٹیوٹ (بی پی آئی) یا رہائشی توانائی خدمات نیٹ ورک (آر ای ایس این ای ٹی) سے منظوری حاصل ہے۔ کچھ آسان ٹولز بھی دستیاب ہیں، جن کے ذریعے گھر کا مالک توانائی کی بہتری کی صلاحیت کا فوری اندازہ لگا سکتا ہے۔ اکثر یہ ریاستی ایجنسیوں یا مقامی یوٹیلیٹیز کے ذریعے مفت فراہم کیے جاتے ہیں، جو ڈیوائس/ایریا کے استعمال کے تخمینوں کے ساتھ ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں (کیونکہ ان کے پاس پہلے سے ہی استعمال کی معلومات ہوتی ہیں)۔ مثالوں میں انرجی ٹرسٹ آف اوریگون پروگرام اور سیئٹل ہوم ریسورس پروفائل شامل ہیں۔ اس طرح کے پروگراموں میں مفت کمپیکٹ فلوروسینٹ لائٹس بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ کسی خاص ٹولز کا استعمال کیے بغیر ایک سادہ ڈو-اٹ یور سیلف ہوم انرجی آڈٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک محتاط اور منصوبہ بند تشخیص کے ساتھ، ایک گھر کا مالک بہت سے مسائل کا پتہ لگا سکتا ہے جو توانائی کے نقصان کا سبب بنتے ہیں اور توانائی کی کارکردگی میں ممکنہ بہتری کے بارے میں فیصلے کر سکتا ہے۔ گھریلو توانائی کے آڈٹ کے دوران ان علاقوں کی چیک لسٹ رکھنا ضروری ہے جن کا معائنہ کیا گیا تھا اور ساتھ ہی مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ایک بار آڈٹ مکمل ہونے کے بعد، تجویز کردہ اقدامات کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نیویارک شہر نیویارک شہر میں، مقامی قوانین جیسے کہ مقامی قانون 87 میں ہر دس سال میں ایک بار توانائی کا آڈٹ کرنے کے لیے بڑی عمارتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ اس کے پارسل نمبر کے ذریعے تفویض کیا جاتا ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے انرجی آڈیٹرز کو تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے، حالانکہ اس اصول کو نافذ کرنے کے لیے کوئی نگرانی نہیں ہے۔ چونکہ لوکل لا 87 میں کام کی نگرانی کے لیے ایک لائسنس یافتہ پروفیشنل انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایک اچھی طرح سے قائم انجینئرنگ فرم کا انتخاب سب سے محفوظ راستہ ہے۔ یہ قوانین عمارتوں کے ذریعے استعمال ہونے والی توانائی کو کم کرنے کے لیے نیویارک شہر کے پی ایل اے این وائی سی کے نتائج ہیں، جو نیویارک شہر میں آلودگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کچھ انجینئرنگ کمپنیاں پائی جانے والی توانائی کی بچت کے اقدامات کو نافذ کرنے کے لیے پرعزم سہولیات کے لیے مفت توانائی آڈٹ فراہم کرتی ہیں۔ 2002 سے، لبنانی سینٹر فار انرجی کنزرویشن (ایل سی ای سی) نے درمیانے اور بڑے استعمال کی سہولیات کے لیے توانائی کے آڈٹ پر ملک گیر پروگرام شروع کیا۔ 2008 کے آخر تک، ایل سی ای سی نے 100 سے زیادہ آڈٹ کی مالی اعانت اور نگرانی کی ہے۔ ایل سی ای سی نے اس پروگرام کے ذریعے اپنی توانائی کے انتظام میں لبنانی توانائی استعمال کرنے والی ترتیری اور عوامی عمارتوں اور صنعتی پلانٹس کی مدد کے لیے ایک انرجی آڈٹ پروگرام شروع کیا۔ ایل سی ای سی کا طویل مدتی مقصد ای ایس سی اوز کے لیے ایک مارکیٹ بنانا ہے، جس کے تحت کوئی بھی مستفید توانائی کا آڈٹ کرنے، توانائی کے تحفظ کے اقدامات کو نافذ کرنے اور معیاری توانائی کی کارکردگی کے معاہدے کے مطابق توانائی کی بچت کے پروگرام کی نگرانی کے لیے براہ راست ایک خصوصی ای ایس سی او سے رابطہ کر سکتا ہے۔ فی الحال، ایل سی ای سی انرجی آڈٹ اسٹڈی کی فنڈنگ میں مدد کر رہا ہے اور اس طرح فائدہ اٹھانے والے اور انرجی آڈٹ فرم دونوں کو جوڑ رہا ہے۔ ایل سی ای سی مطالعہ کے نتیجے میں توانائی کے تحفظ کے اقدامات کے نفاذ کے لیے استعمال ہونے والے ایک خصوصی فنڈ کی تشکیل کو بھی نشانہ بناتا ہے۔ ایل سی ای سی نے لبنان میں ای ایس سی اوز کی قابلیت کے لیے کم از کم معیار مقرر کیا اور اپنی ویب سائٹ پر اہل ای ایس سی اوز کی فہرست شائع کی۔ صنعتی توانائی کے آڈٹ گزشتہ کئی دہائیوں میں تیزی سے، صنعتی توانائی کے آڈٹ پھٹ پڑے ہیں کیونکہ توانائی کے بڑھتے ہوئے مہنگے اخراجات کو کم کرنے اور پائیدار مستقبل کی طرف بڑھنے کی مانگ نے توانائی کے آڈٹ کو بہت اہم بنا دیا ہے۔ ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ توانائی کا خرچ صنعتی کمپنیوں کے لیے ایک بڑا خرچ ہے (توانائی کا خرچ اوسط مینوفیکچرر کے اخراجات کا ~ 10 ٪ ہوتا ہے)۔ یہ بڑھتا ہوا رجحان صرف اس وقت جاری رہنا چاہیے جب توانائی کے اخراجات میں اضافہ ہوتا رہے۔ اگرچہ مجموعی تصور گھر یا رہائشی توانائی آڈٹ سے ملتا جلتا ہے، صنعتی توانائی آڈٹ کے لیے ایک مختلف مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویدر پروفنگ اور گھر کی موصلیت رہائشی توانائی کے آڈٹ کا بنیادی مرکز ہے۔ صنعتی ایپلی کیشنز کے لیے، یہ ایچ وی اے سی، لائٹنگ اور پروڈکشن کا سامان ہے جو سب سے زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے، اور اس لیے انرجی آڈٹ کا بنیادی مرکز ہے۔ انرجی آڈٹ کی اقسام اصطلاح انرجی آڈٹ عام طور پر توانائی کے مطالعے کے ایک وسیع میدان عمل کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں کسی سہولت کے فوری طور پر چلنے سے لے کر بڑے مسئلے والے علاقوں کی نشاندہی کرنے سے لے کر جدید ترین سرمایہ کاروں کے مالی معیار کو پورا کرنے کے لیے کافی متبادل توانائی کی کارکردگی کے اقدامات کے مضمرات کا جامع تجزیہ ہوتا ہے۔ غیر رہائشی (ترتیری) عمارتوں کے لیے متعدد آڈٹ کے طریقہ کار تیار کیے گئے ہیں (اے ایس ایچ آر اے ای ؛ آئی ای اے-ای بی سی ضمیمہ 11 ؛ کرارتی، 2000)۔ سب سے زیادہ موثر اور لاگت سے موثر توانائی کے تحفظ کے مواقع (ای سی اوز) یا اقدامات (ای سی ایم) کی نشاندہی کرنے کے لیے آڈٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی کے تحفظ کے مواقع (یا اقدامات) زیادہ موثر استعمال یا موجودہ تنصیب کے جزوی یا عالمی متبادل پر مشتمل ہو سکتے ہیں۔ آئی ای اے ای بی سی ضمیمہ 11 میں تیار کردہ آڈٹ کے موجودہ طریقوں کو دیکھتے وقت، ASHRAE اور Krarti (2000) کے ذریعہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آڈٹ کے عمل کے اہم مسائل یہ ہیں: عمارت اور افادیت کے اعداد و شمار کا تجزیہ، بشمول نصب شدہ آلات کا مطالعہ اور توانائی کے بلوں کا تجزیہ ؛ حقیقی آپریٹنگ حالات کا سروے ؛ عمارت کے رویے اور موسم، قبضے اور آپریٹنگ نظام الاوقات کے ساتھ تعاملات کی تفہیم ؛ توانائی کے تحفظ کے اقدامات کا انتخاب اور تشخیص ؛ توانائی کی بچت کی صلاحیت کا تخمینہ ؛ صارفین کے خدشات اور ضروریات کی شناخت۔ توانائی کے آڈٹ کی عام اقسام/سطحوں کو ذیل میں ممتاز کیا گیا ہے، حالانکہ انجام دیے گئے اصل کام اور کوشش کی سطح ان وسیع عنوانات کے تحت خدمات فراہم کرنے والے مشیر کے ساتھ مختلف ہو سکتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مجوزہ آڈٹ آپ کی مخصوص ضروریات کو پورا کرے گا، ان ضروریات کو کام کے تفصیلی دائرہ کار میں بیان کرنا ہے۔ رسمی استدعا تیار کرنے کے لیے وقت نکالنا عمارت کے مالک کو مسابقتی اور موازنہ تجاویز موصول ہونے کی یقین دہانی بھی کرائے گا۔ عام طور پر، تجزیہ کی چار سطحوں کا خاکہ پیش کیا جا سکتا ہے (ASHRAE): سطح 0-بینچ مارکنگ: یہ پہلا تجزیہ ابتدائی ہول بلڈنگ انرجی یوز (WBEU) تجزیہ پر مشتمل ہوتا ہے جس کی بنیاد تاریخی افادیت کے استعمال اور اخراجات کے تجزیے اور عمارتوں کی کارکردگی کا موازنہ اسی طرح کی عمارتوں سے ہوتا ہے۔ مطالعہ شدہ انسٹالیشن کی یہ بینچ مارکنگ اس بات کا تعین کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ آیا مزید تجزیہ کی ضرورت ہے۔ لیول I-واک تھرو آڈٹ: نہ صرف آسان اور کم لاگت والی بہتریوں کی نشاندہی کرنے کے لیے بلڈنگ انرجی ایفیشنسی کا اندازہ کرنے کے لیے ابتدائی تجزیہ کیا گیا ہے بلکہ مستقبل کے تفصیلی آڈٹ کو سمت دینے کے لیے توانائی کے تحفظ کے اقدامات (ای سی ایم، یا توانائی کے تحفظ کے مواقع، ای سی او) کی ایک فہرست بھی ہے۔ یہ معائنہ بصری تصدیقوں، نصب شدہ آلات اور آپریٹنگ ڈیٹا کے مطالعہ اور بینچ مارکنگ مرحلے کے دوران جمع کی گئی ریکارڈ شدہ توانائی کی کھپت کے تفصیلی تجزیے پر مبنی ہے۔ سطح II-تفصیلی/عمومی توانائی آڈٹ: پری آڈٹ کے نتائج کی بنیاد پر، اس قسم کا توانائی آڈٹ توانائی کے استعمال کے سروے پر مشتمل ہوتا ہے تاکہ مطالعہ شدہ تنصیب کا جامع تجزیہ، سہولت کا مزید تفصیلی تجزیہ، توانائی کے استعمال کی خرابی اور نقائص کو درست کرنے یا موجودہ تنصیب کو بہتر بنانے کے لیے منتخب کردہ ای سی اوز/ای سی ایم کی پہلی مقداری تشخیص فراہم کی جا سکے۔ تجزیہ کی اس سطح میں اعلی درجے کی آن سائٹ پیمائش اور نفیس کمپیوٹر پر مبنی تخروپن ٹولز شامل ہو سکتے ہیں تاکہ منتخب شدہ توانائی کے ریٹرو فٹ کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔ سطح III-انویسٹمنٹ-گریڈ آڈٹ: سخت انجینئرنگ مطالعہ کی ضرورت والے ممکنہ مہنگے ای سی اوز پر توجہ مرکوز کرنے والی کیپٹل-انٹینسیو تبدیلیوں کا تفصیلی تجزیہ۔ آڈٹ کے دوران درپیش تمام ممکنہ حالات کو بیان کرنے کی ناممکنیت کا مطلب یہ ہے کہ مختلف حالات میں اچھی، اوسط اور بری توانائی کی کارکردگی کو بیان کرنے کا ایک طریقہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ بینچ مارکنگ کا مقصد اس سوال کا جواب دینا ہے۔ بینچ مارکنگ بنیادی طور پر پیمائش شدہ کھپت کا موازنہ دیگر اسی طرح کی عمارتوں کی حوالہ جاتی کھپت سے کرنے پر مشتمل ہوتی ہے یا زیادہ یا ناقابل قبول چلانے کے اخراجات کی نشاندہی کرنے کے لیے تخروپن ٹولز کے ذریعے تیار کی جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، توانائی کی بچت کی دلچسپ صلاحیت پیش کرنے والی عمارتوں کی شناخت کے لیے معیار بندی بھی ضروری ہے۔ بینچ مارکنگ میں ایک اہم مسئلہ عمارت کی خصوصیت کے لیے کارکردگی کے اشاریوں کا استعمال ہے۔ یہ اشاریہ جات ہو سکتے ہیں: کمفرٹ انڈیکس، جو اصل آرام کے حالات کا آرام کی ضروریات سے موازنہ کرتے ہیں ؛ توانائی کے اشاریہ جات، جو توانائی کے مطالبات پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں گرم/کنڈیشنڈ ایریا سے تقسیم کیا جاتا ہے، جو ریگولیشن یا اسی طرح کی عمارتوں سے آنے والے اشاریہ جات کی حوالہ اقدار کے ساتھ موازنہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں ؛ توانائی کے مطالبات، براہ راست تخروپن ٹولز کے ذریعے پیدا ہونے والے "حوالہ" توانائی کے مطالبات کے مقابلے میں۔ عام طور پر، عمارت کے اندر توانائی کے آؤٹ لیٹس (بوجھ) کی بنیاد پر معیارات قائم کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں "بیس لوڈ" اور "موسمی حساس بوجھ" میں تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ توانائی کی کھپت اور طلب (اگر میٹر کیا گیا ہو) کے ایک سادہ رجعت تجزیہ کے ذریعے قائم کیے جاتے ہیں جو اس مدت کے دوران موسم (درجہ حرارت اور ڈگری-دن) کے اعداد و شمار سے متعلق ہوتے ہیں جس کے لیے افادیت کے اعداد و شمار دستیاب ہوتے ہیں۔ مجموعی بیس بوجھ اس رجعت کی رکاوٹ کے طور پر نمائندگی کرے گا اور ڈھلوان عام طور پر عمارت کے لفافے کی ترسیل اور دراندازی کے نقصانات کے امتزاج کی نمائندگی کرے گا جو بیس بوجھ سے کم نقصانات یا فوائد خود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب کہ روشنی عام طور پر بیس لوڈ ہوتی ہے، اس روشنی سے پیدا ہونے والی حرارت کو ڈھلوان سے حاصل ہونے والے موسمی حساس کولنگ لوڈ سے گھٹا دیا جانا چاہیے تاکہ کولنگ انرجی کے استعمال اور طلب پر عمارت کے لفافے کی حقیقی شراکت کی درست تصویر حاصل کی جا سکے۔ ابتدائی آڈٹ (جسے متبادل طور پر سادہ آڈٹ، اسکریننگ آڈٹ یا واک تھرو آڈٹ کہا جاتا ہے) آڈٹ کی سب سے آسان اور تیز ترین قسم ہے۔ اس میں سائٹ پر کام کرنے والے اہلکاروں کے ساتھ کم سے کم انٹرویو، سہولت کے یوٹیلیٹی بلوں اور دیگر آپریٹنگ ڈیٹا کا ایک مختصر جائزہ، اور عمارت کے آپریشن سے واقف ہونے اور توانائی کے ضیاع یا ناکارہ ہونے کے کسی بھی واضح علاقوں کی نشاندہی کرنے کے لیے سہولت کا جائزہ شامل ہے۔ عام طور پر، اس قسم کے آڈٹ کے دوران صرف بڑے مسائل والے علاقوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ اصلاحی اقدامات کو مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے، اور عمل درآمد کی لاگت، ممکنہ آپریٹنگ لاگت کی بچت، اور سادہ ادائیگی کی مدت کے فوری تخمینے فراہم کیے گئے ہیں۔ توانائی کے تحفظ کے اقدامات (ای سی ایم، یا توانائی کے تحفظ کے مواقع، ای سی او) کی ایک فہرست بھی فراہم کی گئی ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیل کی یہ سطح، اگرچہ مجوزہ اقدام کو نافذ کرنے کے حتمی فیصلے تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن توانائی کی بچت کے منصوبوں کو ترجیح دینے اور مزید تفصیلی آڈٹ کی ضرورت کا تعین کرنے کے لیے کافی ہے۔ جنرل آڈٹ (جسے متبادل طور پر منی آڈٹ، سائٹ انرجی آڈٹ یا تفصیلی انرجی آڈٹ یا مکمل سائٹ انرجی آڈٹ کہا جاتا ہے) فیسلٹی آپریشن کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات اکٹھا کرکے اور توانائی کے تحفظ کے اقدامات کا مزید تفصیلی جائزہ لے کر اوپر بیان کردہ ابتدائی آڈٹ میں توسیع کرتا ہے۔ یوٹیلیٹی بل 12 سے 36 ماہ کی مدت کے لیے جمع کیے جاتے ہیں تاکہ آڈیٹر کو سہولت کی توانائی کی طلب کی شرح کے ڈھانچے اور توانائی کے استعمال کے پروفائلز کا جائزہ لینے کی اجازت دی جا سکے۔ اگر وقفہ میٹر کا ڈیٹا دستیاب ہے، تو توانائی کے تفصیلی پروفائلز جو اس طرح کے ڈیٹا کو ممکن بناتے ہیں، عام طور پر توانائی کے ضیاع کی علامتوں کے لیے تجزیہ کیا جائے گا۔ مخصوص توانائی استعمال کرنے والے نظاموں کی اضافی پیمائش اکثر یوٹیلیٹی ڈیٹا کی تکمیل کے لیے کی جاتی ہے۔ توانائی استعمال کرنے والے بڑے نظاموں کی بہتر تفہیم فراہم کرنے اور قلیل اور طویل مدتی توانائی کی کھپت کے نمونوں کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے فیسلٹی آپریٹنگ اہلکاروں کے ساتھ گہرائی سے انٹرویو کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کا آڈٹ اس کے آپریٹنگ پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے سہولت کے لیے موزوں توانائی کے تحفظ کے تمام اقدامات کی نشاندہی کرنے کے قابل ہوگا۔ عمل درآمد کی لاگت کے تفصیلی تخمینوں، سائٹ سے متعلق آپریٹنگ لاگت کی بچت، اور گاہک کے سرمایہ کاری کے معیار کی بنیاد پر ہر اقدام کے لیے ایک تفصیلی مالی تجزیہ کیا جاتا ہے۔ منصوبے کے نفاذ کا جواز پیش کرنے کے لیے کافی تفصیل فراہم کی گئی ہے۔ کلاؤڈ بیسڈ انرجی آڈیٹنگ سافٹ ویئر پلیٹ فارمز کا ارتقاء تجارتی عمارتوں کے منتظمین کو عام اور توانائی کے نظام سے متعلق مخصوص آڈٹ انجام دینے میں عام اور خصوصی تجارت کے ٹھیکیداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے قابل بنا رہا ہے۔ سافٹ ویئر سے چلنے والے تعاون کا فائدہ توانائی کی بچت کے اختیارات کی مکمل رینج کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت ہے جو زیر مطالعہ مخصوص عمارت پر لاگو ہوسکتی ہے جس میں "لائیو ٹائم" لاگت اور مقامی ٹھیکیداروں کے ذریعہ فراہم کردہ فوائد کے تخمینے ہوتے ہیں۔ انویسٹمنٹ گریڈ آڈٹ زیادہ تر کارپوریٹ ترتیبات میں، کسی سہولت کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے میں اپ گریڈ کو غیر توانائی سے متعلق سرمایہ کاری کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے۔ توانائی اور غیر توانائی دونوں سرمایہ کاریوں کی درجہ بندی مالیاتی معیار کے ایک ہی سیٹ پر کی جاتی ہے جو عام طور پر سرمایہ کاری پر متوقع واپسی (آر او آئی) پر زور دیتی ہے۔ توانائی کے منصوبوں کے نفاذ سے متوقع آپریٹنگ بچت کو اس طرح تیار کیا جانا چاہیے کہ وہ اعلی سطح کا اعتماد فراہم کریں۔ درحقیقت، سرمایہ کار اکثر ضمانت شدہ بچت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ گریڈ آڈٹ اوپر بیان کردہ تفصیلی آڈٹ پر پھیلا ہوا ہے اور تبدیلی سے متعلق سرمایہ کاری کو جواز پیش کرنے کے لیے ضروری تکنیکی اور اقتصادی مسائل کی تفصیل کے لیے ایک مکمل انجینئرنگ مطالعہ پر انحصار کرتا ہے۔ غیر رہائشی عمارتوں کے لیے تخروپن پر مبنی توانائی آڈٹ کا طریقہ کار آڈٹ کا ایک مکمل طریقہ کار، جو ایشرا اور کرارتی (2000) کے تجویز کردہ طریقہ کار سے بہت ملتا جلتا ہے، آڈیٹک اور ہارمونک منصوبوں کے فریم ورک میں تجویز کیا گیا ہے تاکہ یورپ میں ای پی بی ("عمارتوں کی توانائی کی کارکردگی") کے نفاذ میں مدد ملے اور موجودہ یورپی مارکیٹ کے مطابق ہو۔ مندرجہ ذیل طریقہ کار آڈٹ کے عمل کے ہر مرحلے پر جدید بی ای ایس ٹولز کا بھرپور استعمال کرنے کی تجویز کرتا ہے، بینچ مارکنگ سے لے کر تفصیلی آڈٹ اور مالیاتی مطالعہ تک: بینچ مارکنگ مرحلہ: جبکہ معمول کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مطالعہ شدہ انسٹالیشن پر ریکارڈ شدہ ڈیٹا اور کیس اسٹڈیز یا اعدادوشمار سے اخذ کردہ حوالہ جات کی اقدار کے درمیان موازنہ کی اجازت دی جا سکے۔ تخروپن ماڈلز کا استعمال، زیر مطالعہ انسٹالیشن کا کوڈ کے مطابق تخروپن انجام دینے کے لیے، بغیر کسی معمول کی ضرورت کے، براہ راست مطالعہ شدہ انسٹالیشن کا اندازہ لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ درحقیقت، تخروپن پر مبنی بینچ مارکنگ ٹول کا اطلاق انفرادی معمول کی اجازت دیتا ہے اور سائز اور آب و ہوا کے معمول سے بچنے کی اجازت دیتا ہے۔ ابتدائی آڈٹ مرحلہ: عالمی ماہانہ کھپت عام طور پر عمارت کے رویے کی درست تفہیم کی اجازت دینے کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر توانائی کے بلوں کا تجزیہ سہولت میں موجود مختلف توانائی صارفین کی درستگی کے ساتھ شناخت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو کھپت کے ریکارڈ کو عمارت اور نظام کے تخروپن ماڈل کو انشانکن کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ نظام کا اندازہ لگانے اور عمارت کے تھرمل رویے کو درست طریقے سے نقل کرنے کے لیے، تخروپن ماڈل کو مطالعہ شدہ انسٹالیشن پر انشانکن کرنا پڑتا ہے۔ ماڈل کی انشانکن انجام دینے کے لیے درکار تکرار کو آڈٹ کے عمل میں بھی مکمل طور پر مربوط کیا جا سکتا ہے اور مطلوبہ پیمائش اور اہم مسائل کی نشاندہی کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تفصیلی آڈٹ مرحلہ: اس مرحلے پر، بی ای ایس ٹول کی انشانکن کو بہتر بنانے کے لیے آن سائٹ پیمائش، ذیلی پیمائش اور نگرانی کے اعداد و شمار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نہ صرف توانائی استعمال کرنے والے تمام نظاموں کی آپریٹنگ خصوصیات کو سمجھنے پر وسیع توجہ دی جاتی ہے، بلکہ ایسے حالات کو بھی جو مختصر اور طویل مدتی اڈوں پر لوڈ پروفائل میں تغیرات کا سبب بنتے ہیں (جیسے۔ روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ، سالانہ)۔ جب انشانکن کے معیار کو پورا کیا جاتا ہے، تو منتخب ای سی اوز/ای سی ایم سے متعلق بچت کی مقدار طے کی جا سکتی ہے۔ انویسٹمنٹ گریڈ آڈٹ مرحلہ: اس مرحلے پر، کیلیبریٹڈ بی ای ایس ٹول کے ذریعہ فراہم کردہ نتائج کو منتخب ای سی اوز/ای سی ایم کا جائزہ لینے اور تفصیلی انجینئرنگ مطالعہ کو ترتیب دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مخصوص آڈٹ تکنیک انفراریڈ تھرمگرافی آڈٹ ہائی ریزولوشن تھرمگرافی کی آمد نے انسپکٹرز کو عمارت کی مختلف سطحوں کی تھرمل تصویر لے کر عمارت کے لفافے کے اندر ممکنہ مسائل کی نشاندہی کرنے کے قابل بنایا ہے۔ انرجی آڈٹ کے مقاصد کے لیے، تھرم گرافر سطح کے درجہ حرارت کے اندر نمونوں کا تجزیہ کرے گا تاکہ کنویکشن، ریڈی ایشن، یا کنڈکشن کے ذریعے حرارت کی منتقلی کی شناخت کی جا سکے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ تھرمگرافی صرف سطح کے درجہ حرارت کی نشاندہی کرتی ہے، اور سطح کے درجہ حرارت کے اندر نمونوں کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تجزیہ کا اطلاق کیا جانا چاہیے۔ گھر کے تھرمل تجزیہ کی قیمت عام طور پر 300 سے 600 ڈالر کے درمیان ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو تھرمل معائنہ کے متحمل نہیں ہو سکتے، غیر رابطہ اورکت تھرمامیٹر اور عکاس موصلیت کی کئی چادروں سے گرمی کے نقصان کا عمومی احساس حاصل کرنا ممکن ہے۔ اس طریقہ کار میں بنیادی درجہ حرارت قائم کرنے کے لیے کئی بیرونی دیواروں کی اندرونی سطحوں پر درجہ حرارت کی پیمائش شامل ہے۔ اس کے بعد، عکاسی کرنے والی رکاوٹ کی موصلیت کو دیواروں پر سٹرپس کے ذریعے محفوظ طریقے سے ٹیپ کیا جاتا ہے اور موصلیت والے علاقوں کے وسط میں درجہ حرارت کو 1 گھنٹے کے وقفوں پر 12 گھنٹے کے لیے ماپا جاتا ہے (عکاسی کرنے والی رکاوٹ کو دیوار سے دور کھینچ کر درجہ حرارت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اس علاقے کے مرکز میں جس نے اس نے احاطہ کیا ہے)۔ ایسا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ڈھانچے کے اندر اور باہر کے درمیان درجہ حرارت کا فرق (ڈیلٹا ٹی) کم از کم 40 ڈگری ہو۔ اگر بیرونی اور اندرونی درجہ حرارت کے درمیان اوسط 40 ڈگری کا فرق ہو تو ایک اچھی طرح سے موصلیت والی دیوار عام طور پر تقریبا 1 ڈگری فی گھنٹہ بدل جائے گی۔ ایک ناقص موصلیت والی دیوار ایک گھنٹے میں 10 ڈگری تک گر سکتی ہے۔ آلودگی کے آڈٹ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج یا دیگر گرین ہاؤس گیسوں میں اضافے کے ساتھ، آلودگی کے آڈٹ اب زیادہ تر توانائی کے آڈٹ میں ایک نمایاں عنصر ہیں۔ توانائی سے موثر ٹیکنالوجیز کو نافذ کرنے سے افادیت سے پیدا ہونے والی آلودگی کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ آن لائن آلودگی اور اخراج کیلکولیٹر کاربن ڈائی آکسائیڈ کے علاوہ دیگر نمایاں فضائی آلودگیوں کے اخراج کا تخمینہ لگانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آلودگی کے آڈٹ عام طور پر دو سال کی مدت میں بجلی اور حرارتی ایندھن کی کھپت کے اعداد لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ، وی او سی، نائٹروس آکسائیڈ، کاربن مونو آکسائیڈ، سلفر ڈائی آکسائیڈ، مرکری، کیڈیمیم، لیڈ، مرکری مرکبات، کیڈیمیم مرکبات اور لیڈ مرکبات کے لیے تخمینے فراہم کرتے ہیں۔ توانائی کے آڈٹ ابتدائی طور پر 1973 کے توانائی کے بحران اور بعد کے سالوں کے جواب میں مقبول ہوئے۔ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی پر انسانی اثرات کی بڑھتی ہوئی تفہیم کے نتیجے میں توانائی کے آڈٹ میں دلچسپی میں حال ہی میں اضافہ ہوا ہے۔ گھر کے مالکان کے لیے مالی مراعات کی وجہ سے توانائی کے آڈٹ بھی مقبول ہیں۔ بلڈنگ انرجی ریٹنگ سسٹمز آسٹریلیا-ہاؤس انرجی ریٹنگ کینیڈا-اینر گائیڈ یوکے-نیشنل ہوم انرجی ریٹنگ، اسٹینڈرڈ اسسمنٹ پروسیجر، انرجی پرفارمنس سرٹیفکیٹ یو ایس-ہوم انرجی ریٹنگ، انرجی اسٹار بھی دیکھیں موثر توانائی کے استعمال کا نفاذ توانائی کی بازیابی گرمی کی بازیابی وینٹیلیشن ہوم پرفارمنس پنچ تجزیہ یوٹیلیٹی بل آڈٹ مزید حوالہ جات مزید پڑھنے وولفنگھوف، ڈونلڈ۔ (2000)۔ توانائی کی کارکردگی کا دستی۔ انرجی انسٹی ٹیوٹ پریس۔ کلارک، ولیم۔ (1998) توانائی کے تحفظ کے لیے ریٹروفٹنگ۔ میک گرا ہل۔ تھومن، البرٹ۔ (2012)۔ توانائی آڈٹ کی ہینڈ بک۔ نواں ایڈیشن۔ فیئرمونٹ پریس۔ کرارتی، ایم۔ (2000)۔ بلڈنگ سسٹمز کا انرجی آڈٹ: ایک انجینئرنگ اپروچ۔ سی آر سی پریس۔ بیرونی روابط انرجی اسٹار: ہوم انرجی آڈٹ یو ایس ڈیپارٹمنٹ آف انرجی: انرجی ایفیشنسی انرجی کنزرویشن انرجی ایفیشنسی آڈیٹنگ کی اقسام