Switchgear
برقی طاقت کے نظام میں، ایک سوئچ گیئر برقی منقطع سوئچز، فیوز یا سرکٹ بریکرز پر مشتمل ہوتا ہے جو برقی آلات کو کنٹرول، حفاظت اور الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوئچ گیئر کا استعمال آلات کو توانائی سے پاک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ کام کیا جا سکے اور نیچے کی طرف کی غلطیوں کو صاف کیا جا سکے۔ اس قسم کا سامان براہ راست بجلی کی فراہمی کی وشوسنییتا سے منسلک ہے۔ ابتدائی مرکزی پاور اسٹیشنوں میں سادہ کھلے چاقو کے سوئچ استعمال کیے جاتے تھے، جو سنگ مرمر یا ایسبیسٹس کے موصلیت پینل پر نصب ہوتے تھے۔ بجلی کی سطح اور وولٹیج تیزی سے بڑھ گئے، جس سے دستی طور پر چلنے والے سوئچز کو کھولنا ڈی اینرجیزڈ سرکٹ کی تنہائی کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے بہت خطرناک ہو گیا۔ تیل سے بھرے ہوئے سوئچ گیئر کا سامان آرک انرجی کو قابو میں رکھنے اور محفوظ طریقے سے کنٹرول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ 20 ویں صدی کے اوائل تک، ایک سوئچ گیئر لائن اپ ایک دھاتی بند ڈھانچہ ہوگا جس میں آئل سرکٹ بریکرز کا استعمال کرتے ہوئے برقی طور پر چلنے والے سوئچنگ عناصر ہوں گے۔ آج، تیل سے بھرے آلات کو بڑی حد تک ہوا کے دھماکے، ویکیوم، یا SF6 آلات سے تبدیل کر دیا گیا ہے، جس سے بڑے دھاروں اور بجلی کی سطح کو خودکار آلات کے ذریعے محفوظ طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہائی وولٹیج سوئچ گیئر 19 ویں صدی کے آخر میں آپریٹنگ موٹروں اور دیگر برقی مشینوں کے لیے ایجاد کیا گیا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کو وقت کے ساتھ بہتر بنایا گیا ہے اور اب اسے 1,100 کے وی تک کے وولٹیج کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر، سب اسٹیشنوں میں سوئچ گیئر بڑے پاور ٹرانسفارمرز کے ہائی اور لو وولٹیج دونوں اطراف میں واقع ہوتا ہے۔ ٹرانسفارمرز کے کم وولٹیج والے حصے پر موجود سوئچ گیئر کسی عمارت میں واقع ہو سکتا ہے، جس میں ڈسٹری بیوشن سرکٹس کے لیے میڈیم وولٹیج سرکٹ بریکرز کے ساتھ ساتھ پیمائش، کنٹرول اور حفاظتی سامان بھی ہو سکتے ہیں۔ صنعتی ایپلی کیشنز کے لیے، ایک ٹرانسفارمر اور سوئچ گیئر لائن اپ کو ایک ہاؤسنگ میں جوڑا جا سکتا ہے، جسے یونائٹائزڈ سب اسٹیشن (یو ایس ایس) کہا جاتا ہے۔ مارکیٹ ریسرچ کمپنی ویژن گین کی تازہ ترین تحقیق کے مطابق، دنیا بھر میں سوئچ گیئر مارکیٹ 5.9 فیصد کے سی اے جی آر پر 2029 تک $152.5 بلین حاصل کرنے کی توقع ہے۔ قابل تجدید توانائی میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور محفوظ اور محفوظ برقی تقسیم کے نظام کی بڑھتی ہوئی مانگ سے اضافہ متوقع ہے۔ اجزاء ایک سوئچ گیئر اسمبلی میں دو قسم کے اجزاء ہوتے ہیں: پاور کنڈکٹنگ اجزاء، جیسے سوئچ، سرکٹ بریکر، فیوز، اور لائٹنگ ارسٹر، جو برقی طاقت کے بہاؤ کو چلاتے یا روکتے ہیں۔ کنٹرول سسٹم جیسے کنٹرول پینل، موجودہ ٹرانسفارمرز، ممکنہ ٹرانسفارمرز، حفاظتی ریلے، اور متعلقہ سرکٹری، جو پاور کنڈکٹنگ اجزاء کی نگرانی، کنٹرول اور حفاظت کرتے ہیں۔ افعال سوئچ گیئر کے بنیادی افعال میں سے ایک تحفظ ہے، جو غیر متاثرہ سرکٹس کی خدمت کو برقرار رکھتے ہوئے شارٹ سرکٹ اور اوور لوڈ فالٹ کرنٹس کی رکاوٹ ہے۔ سوئچ گیئر بجلی کی فراہمی سے سرکٹس کی علیحدگی بھی فراہم کرتا ہے۔ سوئچ گیئر کا مزید استعمال سسٹم کی دستیابی کو بڑھانے کے لیے ایک سے زیادہ ذرائع کو بوجھ بھرنے کی اجازت دے کر کیا جاتا ہے۔ تاریخ سوئچ گیئر اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ بجلی کی پیداوار۔ پہلے ماڈل بہت قدیم تھے: تمام اجزاء کو محض ایک دیوار پر لگا دیا گیا تھا۔ بعد میں انہیں لکڑی کے تختوں پر نصب کیا گیا۔ آگ سے تحفظ کی وجوہات کی بناء پر، لکڑی کی جگہ سلیٹ یا سنگ مرمر نے لے لی۔ اس سے مزید بہتری آئی، کیونکہ سوئچنگ اور پیمائش کے آلات کو سامنے سے منسلک کیا جا سکتا تھا، جبکہ وائرنگ پیچھے کی طرف تھی۔ کم وولٹیج کے لیے ہاؤسنگ سوئچ گیئر مکمل طور پر عمارت کے اندر بند ہو سکتا ہے۔ زیادہ وولٹیج کے لیے (تقریبا 66 کے وی سے زیادہ)، سوئچ گیئر کو عام طور پر باہر نصب کیا جاتا ہے اور ہوا کے ذریعے موصل کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے لیے بڑی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ گیس انسولیٹڈ سوئچ گیئر ایئر انسولیٹڈ آلات کے مقابلے میں جگہ بچاتا ہے، حالانکہ آلات کی لاگت زیادہ ہے۔ آئل انسولیٹڈ سوئچ گیئر تیل کے پھیلنے کا خطرہ پیش کرتا ہے۔ سوئچ دستی طور پر چلائے جا سکتے ہیں یا ریموٹ کنٹرول کی اجازت دینے کے لیے موٹر ڈرائیوز ہو سکتے ہیں۔ سرکٹ بریکر کی اقسام ایک سوئچ گیئر ایک سادہ اوپن ایئر آئسولیٹر سوئچ ہو سکتا ہے یا اسے کسی اور مادے سے موصل کیا جا سکتا ہے۔ سوئچ گیئر کی ایک موثر اگرچہ زیادہ مہنگی شکل گیس انسولیٹڈ سوئچ گیئر (جی آئی ایس) ہے، جہاں کنڈکٹرز اور رابطوں کو پریشر سلفر ہیکسافلوورائڈ گیس (ایس ایف 6) کے ذریعے موصل کیا جاتا ہے۔ دیگر عام اقسام تیل یا ویکیوم موصلیت والا سوئچ گیئر ہیں۔ سوئچ گیئر انکلوزر کے اندر آلات کا امتزاج انہیں ہزاروں ایمپس کے فالٹ کرنٹس کو روکنے کی اجازت دیتا ہے۔ سرکٹ بریکر (سوئچ گیئر انکلوزر کے اندر) وہ بنیادی جزو ہے جو فالٹ کرنٹس کو روکتا ہے۔ جب سرکٹ بریکر رابطوں کو الگ کرتا ہے (سرکٹ کو منقطع کرتا ہے) تو آرک کو بجھانے کے لیے محتاط ڈیزائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرکٹ بریکر ان چھ اقسام میں آتے ہیں: آئل آئل سرکٹ بریکر آرک کے راستے میں تیل کے جیٹ کو دھماکے سے اڑانے کے لیے کچھ تیل کے بخارات پر انحصار کرتے ہیں۔ آرسنگ سے خارج ہونے والا بخارات ہائیڈروجن گیس پر مشتمل ہوتا ہے۔ معدنی تیل میں ہوا سے بہتر موصلیت کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ جب بھی تیل میں کرنٹ لے جانے والے رابطوں کی علیحدگی ہوتی ہے، تو رابطوں کی علیحدگی کے وقت سرکٹ بریکر میں آرک کو شروع کیا جاتا ہے، اور اس آرک کی وجہ سے تیل بخارات بن جاتا ہے اور زیادہ تر ہائیڈروجن گیس میں تحلیل ہو جاتا ہے اور بالآخر برقی آرک کے ارد گرد ہائیڈروجن کا بلبلہ بن جاتا ہے۔ موڑ کے ارد گرد یہ انتہائی کمپریسڈ گیس کا بلبلہ سائیکل کے صفر کراسنگ تک پہنچنے کے بعد آرک کو دوبارہ مارنے سے روکتا ہے۔ آئل سرکٹ بریکر سرکٹ بریکرز کی قدیم ترین اقسام میں سے ایک ہے۔ ایئر سرکٹ بریکر آرک کو لمبا کرنے کے لیے کمپریسڈ ایئر (پف) یا خود آرک کی مقناطیسی قوت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ پائیدار آرک کی لمبائی دستیاب وولٹیج پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے لمبا ہوا آرک بالآخر خود ہی ختم ہو جائے گا۔ متبادل طور پر، رابطوں کو تیزی سے ایک چھوٹے سے مہر بند چیمبر میں گھمایا جاتا ہے، بے گھر ہوا کا فرار اس طرح آرک کو باہر نکال دیتا ہے۔ سرکٹ بریکر عام طور پر تمام موجودہ بہاؤ کو بہت تیزی سے ختم کرنے کے قابل ہوتے ہیں: عام طور پر ڈیوائس کی عمر اور تعمیر کے لحاظ سے 30 ایم ایس اور 150 ایم ایس کے درمیان۔ گیس گیس (SF6) سرکٹ بریکر بعض اوقات مقناطیسی میدان کا استعمال کرتے ہوئے آرک کو پھیلاتے ہیں، اور پھر اسٹریچڈ آرک کو بجھانے کے لیے SF6 گیس کی ڈائی الیکٹرک طاقت پر انحصار کرتے ہیں۔ ہائبرڈ ہائبرڈ سوئچ گیئر ایک ایسی قسم ہے جو روایتی ایئر انسولیٹڈ سوئچ گیئر (اے آئی ایس) اور ایس ایف 6 گیس انسولیٹڈ سوئچ گیئر (جی آئی ایس) ٹیکنالوجیز کے اجزاء کو یکجا کرتی ہے۔ اس کی خصوصیت ایک کمپیکٹ اور ماڈیولر ڈیزائن ہے، جس میں ایک ماڈیول میں کئی مختلف افعال شامل ہیں۔ ویکیوم انٹرپٹرز والے ویکیوم سرکٹ بریکرز میں کم سے کم آرسنگ خصوصیات ہوتی ہیں (کیونکہ رابطہ کے مواد کے علاوہ آئنائز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے)، لہذا جب اسے تھوڑی مقدار (<2-8 ملی میٹر) سے بڑھایا جاتا ہے تو آرک بجھ جاتا ہے۔ صفر کرنٹ کے قریب آرک اتنا گرم نہیں ہوتا کہ پلازما کو برقرار رکھ سکے، اور کرنٹ بند ہو جاتا ہے ؛ اس کے بعد خلا وولٹیج کے اضافے کو برداشت کر سکتا ہے۔ ویکیوم سرکٹ بریکر اکثر جدید درمیانے وولٹیج کے سوئچ گیئر میں 40,500 وولٹ تک استعمال ہوتے ہیں۔ دیگر اقسام کے برعکس، وہ ڈی سی فالٹس کو روکنے کے لیے فطری طور پر غیر موزوں ہیں۔ ویکیوم سرکٹ بریکر ہائی ڈی سی وولٹیج کو توڑنے کے لیے نا مناسب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ڈی سی کے ساتھ کوئی "کرنٹ زیرو" پیریڈ نہیں ہے۔ پلازما آرک رابطے کے مواد کو گیسفائی کرنا جاری رکھ کر خود کو کھلا سکتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ بریکر جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کو موصلیت اور آرک بجھانے والے میڈیم کے طور پر استعمال کرتے ہیں، سلفر ہیکسافلوورائڈ (SF6) بریکر جیسے اصولوں پر کام کرتے ہیں۔ چونکہ ایس ایف 6 ایک گرین ہاؤس گیس ہے جو سی او 2 سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے ایس ایف 6 سے سی او 2 میں تبدیل ہونے سے پروڈکٹ لائف سائیکل کے دوران گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو 10 ٹن تک کم کرنا ممکن ہے۔ حفاظتی سرکٹ بریکر اور فیوز سرکٹ بریکر اور فیوز منقطع ہو جاتے ہیں جب کرنٹ پہلے سے طے شدہ محفوظ سطح سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تاہم وہ دیگر اہم غلطیوں کو محسوس نہیں کر سکتے، جیسے کہ غیر متوازن دھارے-مثال کے طور پر، جب ٹرانسفارمر گھومنے والا رابطہ زمین پر ہوتا ہے۔ خود سے، سرکٹ بریکر اور فیوز شارٹ سرکٹس اور برقی طلب کی اعلی سطح کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ متفرق تحفظ کرچوف کے موجودہ قانون پر منحصر ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سرکٹ نوڈ میں داخل ہونے یا چھوڑنے والے کرنٹس کا مجموعہ صفر کے برابر ہونا چاہیے۔ تفریقی تحفظ کو نافذ کرنے کے لیے اس اصول کا استعمال کرتے ہوئے، کنڈکٹو پاتھ کے کسی بھی حصے کو نوڈ سمجھا جا سکتا ہے۔ کنڈکٹو پاتھ ٹرانسمیشن لائن، ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ، موٹر میں وائنڈنگ، یا الٹرنیٹر کے اسٹیٹر میں وائنڈنگ ہو سکتا ہے۔ تحفظ کی یہ شکل اس وقت بہترین کام کرتی ہے جب کنڈکٹو راستے کے دونوں سرے جسمانی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ یہ اسکیم برطانیہ میں چارلس ہیسٹرمین مرز اور برنارڈ پرائس نے ایجاد کی تھی۔ ٹرانسفارمر، اسٹیٹر، یا دوسرے آلے کے ہر گھومنے کے لیے دو ایک جیسے موجودہ ٹرانسفارمر استعمال کیے جاتے ہیں۔ موجودہ ٹرانسفارمرز کو گھومنے کے مخالف سروں کے ارد گرد رکھا جاتا ہے۔ دونوں سروں سے گزرنے والا کرنٹ یکساں ہونا چاہیے۔ ایک حفاظتی ریلے کرنٹس میں کسی بھی عدم توازن کا پتہ لگاتا ہے، اور ڈیوائس کو الگ کرنے کے لیے سرکٹ بریکرز کو ٹرپ کرتا ہے۔ ٹرانسفارمر کے معاملے میں، پرائمری اور سیکنڈری دونوں پر سرکٹ بریکر کھل جائیں گے۔ ڈسٹنس ریلے لمبی ٹرانسمیشن لائن کے آخر میں ایک شارٹ سرکٹ عام بوجھ کی طرح ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ ٹرانسمیشن لائن کی رکاوٹ فالٹ کرنٹ کو محدود کرتی ہے۔ ڈسٹنس ریلے ٹرانسمیشن لائن پر وولٹیج اور کرنٹ کا موازنہ کرکے غلطی کا پتہ لگاتا ہے۔ وولٹیج ڈراپ کے ساتھ ایک بڑا کرنٹ فالٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔ درجہ بندی سوئچ گیئر کی کئی مختلف درجہ بندی کی جا سکتی ہیں: موجودہ درجہ بندی کے مطابق۔ درجہ بندی میں خلل ڈال کر (زیادہ سے زیادہ شارٹ سرکٹ کرنٹ کے اے آئی سی جسے آلہ محفوظ طریقے سے روک سکتا ہے) سرکٹ بریکر فالٹ کرنٹ پر کھول اور بند کر سکتے ہیں لوڈ بریک/لوڈ میک سوئچ سسٹم کے عام لوڈ کرنٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں آئسولیٹر آف لوڈ ڈس کنیکٹر ہوتے ہیں جنہیں سرکٹ بریکر کے بعد چلانا ہوتا ہے، یا پھر اگر لوڈ کرنٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ وولٹیج کلاس کے مطابق: کم وولٹیج (1 کے وی اے سی سے کم) میڈیم وولٹیج (1 کے وی اے سی سے تقریبا 75 کے وی اے سی) ہائی وولٹیج (75 کے وی سے تقریبا 230 کے وی اے سی) اضافی ہائی وولٹیج، الٹرا ہائی وولٹیج (230 کے وی سے زیادہ) موصلیت میڈیم سے: ایئر گیس (ایس ایف 6 یا مرکب) آئل ویکیوم کاربن ڈائی آکسائیڈ (سی او 2) دھات سے ڈھکے ہوئے (ایم سی)-دھات سے منسلک سوئچ گیئر کی ایک زیادہ مہنگی قسم جس میں درج ذیل خصوصیات ہیں: ہٹانے کے قابل قسم کا مرکزی سوئچنگ اور مداخلت کرنے والا آلہ ؛ دھات کی رکاوٹوں کو الگ الگ ڈبوں میں گراؤنڈ کرنا اور تمام بڑے سرکٹس اور حصوں کو منسلک کرنا ؛ مکینیکل انٹرلاکس ؛ موصل بس کنڈکٹر اور دیگر خصوصیات۔ آرک مزاحم داخلی علیحدگی کی آئی ای سی ڈگری کے ذریعہ کوئی علیحدگی نہیں (فارم 1) بس بار فعال اکائیوں سے الگ (فارم 2 اے، 2 بی، 3 اے، 3 بی، 4 اے، 4 بی) بس بار سے الگ بیرونی کنڈکٹرز کے لیے ٹرمینلز (فارم 2 بی، 3 بی، 4 اے، 4 بی) بیرونی کنڈکٹرز کے لیے ٹرمینلز فعال اکائیوں سے الگ لیکن ایک دوسرے سے نہیں (فارم 3 اے، 3 بی) فنکشنل یونٹس ایک دوسرے سے الگ (فارم 3 اے، 3 بی، 4 اے، 4 بی) بیرونی کنڈکٹرز کے لیے ٹرمینلز ایک دوسرے سے الگ (فارم 4 اے، 4 بی) بیرونی کنڈکٹرز کے لیے ٹرمینلز ان سے وابستہ فنکشنل یونٹ (فارم 4 بی) سے الگ ڈیوائس کو روک کر: فیوز ایئر۔ گراؤنڈنگ (ارتھنگ) سوئچ ایک واحد لائن اپ میں کئی مختلف قسم کے آلات شامل ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر، ایئر انسولیٹڈ بس، ویکیوم سرکٹ بریکر، اور دستی طور پر چلنے والے سوئچ سب کیوبکلوں کی ایک ہی قطار میں موجود ہو سکتے ہیں۔ درجہ بندی، ڈیزائن، وضاحتیں اور سوئچ گیئر کی تفصیلات بہت سے معیارات کے مطابق مقرر کی جاتی ہیں۔ شمالی امریکہ میں زیادہ تر آئی ای ای ای اور اے این ایس آئی معیارات استعمال کیے جاتے ہیں، باقی دنیا کا زیادہ تر حصہ آئی ای سی معیارات استعمال کرتا ہے، بعض اوقات مقامی قومی مشتقات یا تغیرات کے ساتھ۔ سیفٹی سوئچ گیئر کے محفوظ آپریشن سیکوینس کو یقینی بنانے میں مدد کے لیے، ٹریپڈ-کی انٹرلاکنگ آپریشن کے پہلے سے طے شدہ منظرنامے فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر سپلائی کے دو ذرائع میں سے صرف ایک کو ایک مقررہ وقت پر منسلک کرنے کی اجازت ہے، تو انٹر لاک اسکیم کے لیے ضروری ہو سکتا ہے کہ پہلا سوئچ ایک کلید جاری کرنے کے لیے کھولا جائے جو دوسرے سوئچ کو بند کرنے کی اجازت دے۔ پیچیدہ اسکیمیں ممکن ہیں۔ انڈور سوئچ گیئر کو اندرونی آرک کنٹینمنٹ کے لیے ٹائپ ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے (مثال کے طور پر، آئی ای سی 62271-200)۔ یہ ٹیسٹ صارف کی حفاظت کے لیے اہم ہے کیونکہ جدید سوئچ گیئر بڑے کرنٹس کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نظام کی حالت کا اندازہ لگانے اور ناکامیوں کی پیش گوئی کرنے سے پہلے اکثر تھرمل امیجنگ کا استعمال کرتے ہوئے سوئچ گیئر کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ دیگر طریقوں میں فکسڈ یا پورٹیبل ٹیسٹرز کا استعمال کرتے ہوئے جزوی ڈسچارج (پی ڈی) ٹیسٹنگ، اور سطح پر نصب ٹرانسڈیوسرز (تیل کے سازوسامان کے لیے) یا آؤٹ ڈور سوئچ یارڈز میں استعمال ہونے والے الٹراسونک ڈٹیکٹرز کا استعمال کرتے ہوئے صوتی اخراج کی ٹیسٹنگ شامل ہیں۔ سوئچ گیئر پر کیبلز پر نصب درجہ حرارت کے سینسر مستقل طور پر درجہ حرارت کی تعمیر کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ ایس ایف 6 کا سامان ہمیشہ الارم اور انٹر لاک سے لیس ہوتا ہے تاکہ دباؤ کے نقصان کے بارے میں خبردار کیا جا سکے، اور اگر دباؤ بہت کم ہو جائے تو آپریشن کو روکا جا سکے۔ اعلی فالٹ کی سطح سے وابستہ خطرات کے بارے میں بڑھتی ہوئی آگاہی کے نتیجے میں نیٹ ورک آپریٹرز نے ارتھ سوئچز اور ریکنگ بریکرز کے لیے بند دروازے کی کارروائیوں کی وضاحت کی ہے۔ بہت سی یورپی بجلی کمپنیوں نے آپریٹرز کو کام کرتے ہوئے سوئچ رومز پر پابندی عائد کردی ہے۔ ریموٹ ریکنگ سسٹم دستیاب ہیں جو آپریٹر کو حفاظتی آرک فلیش ہیزارڈ سوٹ پہننے کی ضرورت کے بغیر دور دراز مقام سے سوئچ گیئر کو ریک کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ سوئچ گیئر سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے محفوظ رہنے اور اس طرح کے ہائی وولٹیج فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر بہتر بنانے کے لیے مسلسل دیکھ بھال اور خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آرک فلیش سرکٹ بریکر ڈسکنیکٹر الیکٹریکل سیفٹی الیکٹرک آرک ہائی وولٹیج ریموٹ ریکنگ سسٹم شارٹ سرکٹ حوالہ جات بیرونی روابط الیکٹرک پاور سسٹم اجزاء الیکٹرک پاور انفراسٹرکچر