Moyle Interconnector
موئل انٹر کنیکٹر اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ کے درمیان 500 میگاواٹ (میگاواٹ) کا ایچ وی ڈی سی لنک ہے، جو ایرشائر میں آچنکروش اور کاؤنٹی اینٹرم میں بالیکرونان مور کے درمیان چلتا ہے۔ یہ 2001 میں خدمت میں آیا اور میوچل انرجی کی ملکیت ہے اور اس کے زیر انتظام ہے۔ وضاحتیں موئل انٹر کنیکٹر کی صلاحیت 500 میگاواٹ ہے اور یہ دوہری مونوپول ترتیب کا ہے۔ ہر کھمبے میں مربوط ریٹرن کنڈکٹرز (آئی آر سی) کے ساتھ ایک کوایکسیل 250 کے وی ڈی سی کیبل ہوتی ہے، ہر کیبل کی ترسیل کی صلاحیت 250 میگاواٹ ہوتی ہے۔ آئی آر سی کے ایل وی ریٹرن کنڈکٹر عناصر کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے (نیچے دیکھیں)، اور 2016 میں نئے علیحدہ دھاتی ریٹرن کنڈکٹر (ایم آر سی) بچھا کر ان کے کام کو بحال کیا گیا۔ کنورٹر اسٹیشنوں کو سیمنز نے ڈیزائن اور تعمیر کیا تھا، اور یہ سب سے پہلے سیمنز لائٹ ٹرگرڈ تھریسٹرز کو پیش کرنے والے تھے۔ موئل ایک لائن کمیوٹیٹڈ کنورٹر (ایل سی سی) ڈیزائن ہے ؛ اس کے نتیجے میں، یہ وولٹیج سورس کنورٹرز کے برعکس بلیک اسٹارٹ کی صلاحیت پیش نہیں کر سکتا۔ تاہم ایل سی سی ٹیکنالوجی کم نقصانات پیش کرتی ہے اور اس لیے زیادہ موثر پاور ٹرانسفر۔ کیبل سسٹم ناروے کے ہالڈن میں نیکسانس نے تیار کیا تھا، جنہوں نے انسٹالیشن بھی کی تھی۔ آچنکراس کا کنورٹر اسٹیشن سنگل سرکٹ 275 کے وی اوور ہیڈ تھری فیز اے سی لائن کے ذریعے منسلک ہے، جو ڈیلٹا قسم کے ٹاورز پر نصب ہے، کوئلٹن سب اسٹیشن سے منسلک ہے۔ شمالی آئرلینڈ سے رابطہ پھر دوہری لمبی اجارہ دار کیبلز کے ذریعے بنایا جاتا ہے، جن میں سب میرین کیبلز ہیں۔ بالی کرونان مور کنورٹر اسٹیشن دو 275 کے وی اوور ہیڈ لائن سرکٹس کے ذریعے شمالی آئرلینڈ گرڈ سے منسلک ہے۔ آپریٹنگ تاریخ اگست 2011 میں، انٹر کنیکٹر سروس سے باہر ہو گیا۔ مرمت کی گئی اور فروری 2012 میں 450 میگاواٹ کے ساتھ کیبل دوبارہ کام کرنے لگی۔ تاہم، مزید غلطیوں کا مطلب یہ تھا کہ انٹر کنیکٹر کے ایک بڑے حصے کو اس وقت تک سروس سے باہر کرنا پڑا جب تک کہ اسے 2016 میں مکمل ہونے والی نئی ایل وی ریٹرن کیبلز کے اضافے کے ساتھ بڑھایا نہ جا سکے۔ اس نے مکمل 500 میگاواٹ کی صلاحیت کو بحال کیا۔ یہ کام نیکسانس (ناروے) نے موروز (این آئی) اور رومک سول انجینئرنگ (این آئی) کی مدد سے انجام دیا۔ نئی ایل وی کیبلز نے کیبل کے سبسی سیکشنز پر اصل شریک محوری کیبلز کے ایل وی عناصر کی جگہ لے لی۔ اصل کیبلز زمین کے حصوں کے لیے نصب ہیں، جس میں ایچ وی عناصر سبسی حصوں کے لیے خدمت میں باقی ہیں۔ نئی کیبلز کو ہر ساحل پر منتقلی کے جوڑوں پر اصل کیبلز میں جوڑا جاتا ہے۔ فروری 2017 میں، ایک ایچ وی کیبل کو مزید خرابی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے صلاحیت 250 میگاواٹ تک آدھی ہو گئی۔ تاہم نیکسانس کی مرمت کے بعد ستمبر 2017 میں مکمل گنجائش بحال کر دی گئی۔ 2022 میں کنٹرول اور تحفظ کے نظام کی ایک بڑی تزئین و آرائش کی گئی۔ اسے کھمبے کے لحاظ سے فراہم کیا گیا، جس سے زیادہ تر منصوبے کے لیے 250 میگاواٹ کی صلاحیت کو برقرار رکھا جا سکا۔ نئے کنٹرول بہتر ذیلی خدمات کے ساتھ ساتھ کم غلطی کی سطح کے حالات میں زیادہ لچکدار آپریشن کی حمایت کرتے ہیں۔ میوچل انرجی میوچل انرجی ایک باہمی کمپنی ہے جو شمالی آئرلینڈ کے توانائی صارفین کے فائدے کے لیے موئل انٹر کنیکٹر (اور اسکاٹ لینڈ-شمالی آئرلینڈ پائپ لائن سمیت کچھ ہائی پریشر گیس ٹرانسمیشن اثاثوں) کا انتظام کرتی ہے۔ اقتصادی پہلو سکاٹ لینڈ کو برآمدات تاریخی طور پر نیشنل گرڈ یو کے ٹرانسمیشن کی رکاوٹوں کی وجہ سے 80 میگاواٹ تک محدود تھیں۔ شمالی آئرش اور آئرش گرڈ پر قابل تجدید توانائی میں اضافے کے ساتھ، میوچل انرجی نے برآمدی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے نیشنل گرڈ کے ساتھ کام کیا۔ اسکاٹ لینڈ میں ہوا کے دو دن پہلے کے تخمینوں کو 300 میگاواٹ تک کے بہاؤ کی اجازت دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ 80 میگاواٹ کی رکاوٹ کو مراحل میں کم کیا گیا، جس میں برآمدی صلاحیت کو 250 میگاواٹ تک بڑھایا گیا، اور پھر آخر کار 2021 میں 500 میگاواٹ کر دیا گیا۔ موئل سسٹم آپریٹر فار ناردرن آئرلینڈ (ایس او این آئی) اور نیشنل گرڈ دونوں کو فریکوئنسی سپورٹ سروسز بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ خدمات این آئی یا اسکاٹ لینڈ ٹرانسمیشن سسٹم پر نیٹ ورک میں خلل کی صورت میں بجلی کے بہاؤ میں تیزی سے تبدیلی فراہم کرتی ہیں۔ سائٹس بھی دیکھیں ایسٹ ویسٹ انٹر کنیکٹر اسکاٹ لینڈ-ناروے انٹر کنیکٹر برٹنیڈ گرین لنک حوالہ جات بیرونی روابط برقی انٹر کنیکٹر سے برطانیہ تک اور آئرلینڈ کے جزیرے سے برقی انٹر کنیکٹر ایچ وی ڈی سی ٹرانسمیشن لائنیں اسکاٹ لینڈ میں برقی بجلی کا بنیادی ڈھانچہ شمالی آئرلینڈ میں اسکاٹ لینڈ کے ساحل کی عمارتیں اور ڈھانچے جنوبی ایرشائر میں عمارتیں اور ڈھانچے شمالی آئرلینڈ میں کاؤنٹی اینٹرم 2001 کے ادارے اسکاٹ لینڈ میں 2001 کے ادارے