Fire alarm control panel
فائر الارم کنٹرول پینل (ایف اے سی پی)، فائر الارم کنٹرول یونٹ (ایف اے سی یو)، فائر انڈیکیٹر پینل (ایف آئی پی)، یا صرف فائر الارم پینل فائر الارم سسٹم کا کنٹرول کرنے والا جزو ہے۔ پینل آگ کا پتہ لگانے اور اطلاع دینے کے لیے بنائے گئے آلات سے معلومات حاصل کرتا ہے، ان کی آپریشنل سالمیت کی نگرانی کرتا ہے، اور آلات پر خودکار کنٹرول فراہم کرتا ہے، اور پہلے سے طے شدہ ترتیب کی بنیاد پر آگ کے لیے سہولت تیار کرنے کے لیے ضروری معلومات کی ترسیل کرتا ہے۔ پینل کسی بھی متعلقہ ابتدائی ڈیوائس، نوٹیفکیشن آلات، کنٹرول، ٹرانسمیٹر، یا ریلے کو چلانے کے لیے برقی توانائی بھی فراہم کر سکتا ہے۔ پینل کی چار بنیادی اقسام ہیں: کوڈڈ پینل، روایتی پینل، ایڈریس ایبل پینل، اور ملٹی پلیکس سسٹم۔ کوڈڈ پینل مرکزی فائر الارم کنٹرول کی ابتدائی قسم تھے، اور 1800 سے 1970 کی دہائی کے دوران بنائے گئے تھے۔ کوڈڈ پینل بہت سے طریقوں سے جدید روایتی پینل سے ملتا جلتا ہے (نیچے بیان کیا گیا ہے)، سوائے اس کے کہ ہر زون اپنے کوڈ وہیل سے منسلک تھا (یعنی۔ زون 1 میں ایک الارم کوڈ 1-2-4 [عمارت میں گھنٹیوں یا ہارنوں کے ذریعے] کی آواز دے گا، جبکہ زون 2 کی آواز 1-2-5 ہوگی، جو پینل کے سیٹ اپ کے طریقے پر منحصر ہے، یا تو چار راؤنڈ کے کوڈ کے سیٹ کرے گا جب تک کہ ابتدائی پل اسٹیشن کو ری سیٹ نہیں کیا جاتا (کوڈڈ پل اسٹیشن کی طرح)، یا اس وقت تک مسلسل چلتا رہے گا جب تک کہ پینل خود ری سیٹ نہ ہو جائے۔ بڑے پینل ایک مکینیکل کمرے میں پوری دیوار کو لے سکتے ہیں، جس میں درجنوں کوڈ پہیے ہوتے ہیں۔ کوڈز کی فہرستیں برقرار رکھنی پڑتی تھیں، بعض اوقات پل اسٹیشنوں کے اوپر کاپیاں پوسٹ کی جاتی تھیں (یہ سیٹ اپ عام طور پر ہسپتالوں کے پرانے ونگز میں دیکھا جاتا ہے)۔ چھوٹے پینل دو میں سے کسی ایک طریقے سے لگائے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر وقت، پینل میں صرف ایک زون ہوتا ہے، اور اس لیے، صرف ایک کوڈ ہوتا ہے۔ عام ون زون کوڈ 4-4-0 اور 17-0-0 تھے (جو بعد کے پینلز پر استعمال ہونے والی 120 بی پی ایم مارچ ٹائم سیٹنگ سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے نتیجے میں 1996 سے استعمال ہونے والے ایک رکاوٹ والے چار گنتی والے یکساں عارضی کوڈ 3 پیٹرن سے تبدیل کر دیا گیا ہے)۔ متبادل طور پر، پینل کو بغیر کسی کوڈ پہیوں کے بنایا جا سکتا تھا، صرف اس کا استعمال کرتے ہوئے جسے گونگ ریلے کہا جاتا تھا۔ عام طور پر، اس کا استعمال کوڈڈ پل اسٹیشنوں والے سسٹم میں کیا جائے گا تاکہ پل سے کوڈنگ اسٹرائیکس کو دوبارہ منتقل کیا جا سکے۔ تاہم، اسے اپنے زون کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں منسلک ہارن یا گھنٹیاں کسی خاص کوڈ کے بجائے مسلسل بجتی ہیں۔ یہ پینل آج کل عام نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات پرانی عمارتوں جیسے کالج کیمپس یا اسپتالوں میں پائے جا سکتے ہیں۔ ریلے اور کوڈڈ انٹرپٹر پہیوں کا استعمال کرتے ہوئے کلاسیکی الیکٹرو ٹیکنیکل کوڈڈ پینل فعال طور پر متروک ہیں، اور انہیں بڑی حد تک تبدیل کر دیا گیا ہے۔ روایتی پینل "روایتی" پینل اس وقت سے موجود ہیں جب سے الیکٹرانک اجزاء اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ انہیں تاریخی الیکٹرو مکینیکل کنٹرول پینل کے لیے قابل عمل متبادل بنا سکتے ہیں۔ روایتی پینل ماضی کے مقابلے بڑی عمارتوں میں کم کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اب بھی چھوٹے منصوبوں جیسے چھوٹے اسکولوں، اسٹورز، ریستورانوں اور اپارٹمنٹ عمارتوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ ایک روایتی فائر الارم کنٹرول پینل ایک یا زیادہ برقی سگنلنگ سرکٹس (ہر ایک جوڑی تار) کو استعمال کرتا ہے، جو ابتدائی آلات (عام طور پر اسموک ڈیٹیکٹر، ہیٹ ڈیٹیکٹر، ڈکٹ ڈیٹیکٹر، دستی پل اسٹیشن، اور بعض اوقات شعلہ ڈیٹیکٹر) سے منسلک ہوتا ہے جو متوازی طور پر وائرڈ ہوتا ہے۔ یہ سینسر سرکٹ مزاحمت (ایک "بند" حالت) کو ڈرامائی طور پر کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں جب کسی بھی سینسر پر ماحولیاتی حالات پہلے سے طے شدہ محرک کی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ روایتی فائر الارم سسٹم میں، معلومات کی کثافت یا ریزولوشن اس طرح کے انفرادی وائرڈ سرکٹس کی تعداد تک محدود ہوتی ہے۔ عمارت کے اندر آگ کے مقام اور قابو کو آسان بنانے کے لیے، ڈھانچے کو عام طور پر الگ الگ شناخت شدہ علاقوں یا علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کثیر منزلہ عمارت کی منزلیں ایک قسم کی زون باؤنڈری ہوتی ہیں۔ ایک بہت ہی سادہ نظام میں زون کی ایک چھوٹی سی تعداد ہو سکتی ہے۔ تحفظ کے ایک ہی "زون" کے اندر متعدد آلات سے منسلک ایک ابتدائی ڈیوائس سرکٹ (ایڈریس ایبل سسٹمز میں سگنلنگ لائن سرکٹ (ایس ایل سی) کے نام سے جانا جاتا ہے)، پینل کو زون کے بارے میں مؤثر طریقے سے 3 الگ الگ معلومات فراہم کرتا ہے: نارمل، ٹربل، یا الارم۔ زون کے اندر ہر ابتدائی ڈیوائس سرکٹ کی حالت فائر الارم کنٹرول پینل پر دکھائی دینے والے اشارے، جیسے چمکتی ہوئی ایل ای ڈی/لائٹ یا ایل سی ڈی ڈسپلے کا استعمال کرتے ہوئے ظاہر ہوتی ہے۔ پینل فلور پلان (زون میپ) پر زون کی حدود کی گرافیکل نمائندگی کا استعمال کر سکتا ہے جس میں متن کی وضاحت، روشن شبیہیں، روشن حصے، یا نقشے پر روشن پوائنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جو فائر الارم کنٹرول پینل سے منسلک سرکٹس کو شروع کرنے سے متعلق ہے۔ اس طرح ظاہر کرنے والے اعلان کنندگان کو گرافک اعلان کنندگان کہا جاتا ہے۔ کسی بھی الارم کنٹرول پینل کی ایک اہم پیداوار نوٹیفکیشن آلات سرکٹ (این اے سی) ہے۔ یہ سگنل الارم ہارن، اسٹروب لائٹس، اور عمارت میں رہنے والوں کو الارم کی حالت سے آگاہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے دیگر اطلاعاتی آلات کو متحرک کرتا ہے۔ بڑے نظام اور وسیع رقبے کے مقام اور کنٹرول افعال سے آگے بہتر تشخیصی تفصیل کی بڑھتی ہوئی مانگ نے ایک مشترکہ زون کے اندر متعدد ابتدائی سرکٹس فراہم کرکے روایتی نظاموں کی زون کی حکمت عملی کے ذریعے کنٹرول کو بڑھایا، ہر ایک خصوصی طور پر ایک خاص قسم کے ابتدائی ڈیوائس، یا آلات کے گروپ سے منسلک تھا۔ یہ ترتیب ایک ڈیوائس-ٹائپ-بائی-زون میٹرکس بناتا ہے جس کی معلومات خاص طور پر ٹیبلولر اینونسیٹر کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ کثیر منزلہ عمارتوں میں ٹیبلولر ایننسی ایٹر کا استعمال کرتے ہوئے، مثال کے طور پر: اشارے کی قطاریں فرش کو ان کے اسٹیکڈ رشتے میں افقی طور پر بیان کرتی ہیں اور اس فرش پر نصب ڈیوائس کی قسم ہر منزل کے ذریعے عمودی طور پر سیدھے اشارے کے کالموں کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ فرش اور ڈیوائس انڈیکیٹرز کا چوراہا مشترکہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ تاہم معلومات کی کثافت استعمال شدہ سرکٹس کی تعداد کا ایک فنکشن بنی ہوئی ہے۔ اس سے بھی بڑے نظام اور بہتر تشخیصی اور مقام کی تفصیل کے مطالبات ایڈریس ایبل فائر الارم سسٹم کے تعارف کا باعث بنے، جس میں ہر ایڈریس ایبل ڈیوائس ایک مشترکہ مواصلاتی سرکٹ کا اشتراک کرتے ہوئے اپنی حالت کے بارے میں مخصوص معلومات فراہم کرتا ہے۔ زیادہ تر حصے کے لیے اعلان اور مقام کی حکمت عملی نسبتا غیر تبدیل شدہ رہتی ہیں۔ ملٹی پلیکس سسٹم پینل ملٹی پلیکس سسٹم، روایتی اور جدید ایڈریس ایبل سسٹمز کے درمیان ایک قسم کی منتقلی، اکثر 1970 کی دہائی کے وسط سے 1980 کی دہائی کے آخر تک بڑی عمارتوں اور کمپلیکس میں استعمال ہوتے تھے۔ ابتدائی طور پر، ان نظاموں کو بڑے روایتی نظاموں کے طور پر کام کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ، بعد کی تنصیبات میں جدید ایڈریس ایبل سسٹمز کے اجزاء اور خصوصیات کو نمایاں کرنا شروع کیا گیا۔ یہ نظام اکثر عمارت کے فائر الارم سسٹم سے زیادہ کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوتے تھے (یعنی۔ ایچ وی اے سی، سیکیورٹی، الیکٹرانک دروازے کے تالے، وغیرہ) کسی بھی قسم کے الارم یا پریشانی کی حالت کے بغیر۔ جبکہ مرکزی پینل نظام کا دماغ تھا اور اسے بعض افعال تک رسائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، فائر الارم کنٹرول تک عام طور پر ٹرانسپونڈرز کے ذریعے رسائی حاصل کی جاتی تھی۔ یہ چھوٹے روایتی پینل تھے جو سسٹم کے حصے کی حیثیت کو مرکزی پینل تک پہنچانے کے لیے پروگرام کیے گئے تھے، اور جن کا استعمال فائر الارم کنٹرول کے بنیادی افعال تک رسائی کے لیے بھی کیا جا سکتا تھا۔ ایڈریس ایبل پینل عام طور پر اپنے روایتی ہم منصبوں کے مقابلے میں زیادہ جدید ہوتے ہیں، جن میں بہت زیادہ معلومات کی صلاحیت اور کنٹرول لچک ہوتی ہے۔ ایڈریس ایبل فائر الارم پینلز کو بہت سے مینوفیکچررز نے 1980 کی دہائی کے وسط میں مائیکرو کنکولر بوم کے دوران متعارف کرایا تھا۔ سگنلنگ لائن سرکٹس (ایس ایل سی) ایڈریس ایبل فائر الارم کنٹرول پینل ایک یا زیادہ سگنلنگ لائن سرکٹس کا استعمال کرتا ہے-جسے عام طور پر لوپس یا ایس ایل سی لوپس کہا جاتا ہے-جو ایک سے تیس کے درمیان ہوتا ہے۔ استعمال شدہ پروٹوکول پر منحصر ہے، ایک سگنلنگ لائن سرکٹ کئی سو آلات کی نگرانی اور کنٹرول کر سکتا ہے۔ کچھ پروٹوکول ڈٹیکٹرز اور ان پٹ/آؤٹ پٹ ماڈیولز کے کسی بھی مرکب کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ دوسرے پروٹوکول میں چینل کی صلاحیت کا 50 فیصد ڈٹیکٹرز/سینسرز تک محدود ہوتا ہے اور 50 فیصد ان پٹ/آؤٹ پٹ ماڈیولز تک محدود ہوتا ہے۔ ہر ایس ایل سی منسلک آلات کا انتخاب کرتا ہے، جن کی تعداد کارخانہ دار کے لحاظ سے چند آلات سے لے کر کئی سو تک ہو سکتی ہے۔ بڑے نظاموں میں متعدد سگنلنگ لائن سرکٹس ہو سکتے ہیں۔ ایس ایل سی پر موجود ہر ڈیوائس کا اپنا منفرد پتہ ہوتا ہے، اور اس طرح پینل اس سے منسلک ہر انفرادی ڈیوائس کی حالت کو جانتا ہے۔ عام ایڈریس ایبل ان پٹ (شروع کرنے والے) آلات میں اسموک ڈیٹیکٹرز ہیٹ ڈیٹیکٹرز (عروج اور مقررہ درجہ حرارت کی شرح) دستی کال پوائنٹس یا دستی پل اسٹیشنز اطلاع دینے والے آلات جواب دہندگان فائر اسپرنکلر سسٹم ان پٹ سوئچ اسٹیٹس فلو کنٹرول پریشر آئسولیٹ اسٹینڈرڈ سوئچز مانیٹر ماڈیولز ایڈریس ایبل آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں شامل ہیں (وارننگ سسٹم/بیل) ریلے ڈور ہولڈر ریلے معاون (کنٹرول فنکشن) ریلے کنٹرول ماڈیول ریلے آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا استعمال مختلف افعال کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کہ پنکھوں کو بند کرنا یا بند کرنا/دروازے کھولنا آگ دبانے کے نظام کو چالو کرنا اطلاعاتی آلات کو بند کرنا صنعتی آلات کو یاد کرنا لفٹ کو محفوظ خارجی منزل پر چالو کرنا ایک اور فائر الارم پینل یا مواصلاتی نقشہ سازی کو بھی جانا جاتا ہے جسے "وجہ اور وجہ" بھی کہا جاتا ہے۔ روایتی طور پر، جب کوئی ان پٹ ڈیوائس چالو ہوتا ہے، تو ایک مخصوص آؤٹ پٹ ڈیوائس (یا ریلے) چالو ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا، زیادہ سے زیادہ جدید تکنیک دستیاب ہو گئی ہیں، اکثر مختلف کمپنیوں کے درمیان انداز میں بڑی تغیرات کے ساتھ۔ زونز زونز عام طور پر کسی عمارت یا علاقے کو مختلف حصوں میں تقسیم کرکے بنائے جاتے ہیں۔ پھر مخصوص زون کے لحاظ سے، زون میں ایک مخصوص نمبر اور ڈیوائس کی قسم شامل کی جاتی ہے تاکہ اس کا دیا ہوا کام انجام دیا جا سکے۔ زونز کینیڈا میں نیشنل بلڈنگ کوڈ کی ضرورت ہیں، اور زونز کو لیبل کیا جانا چاہیے اور فائر زونز کے لیے سرخ ایل ای ڈی شامل کیے جانے چاہئیں، نگرانی اور پریشانی کے لیے امبر ایل ای ڈی کے ساتھ۔ ایل ای ڈی اشارے ایل سی ڈی ڈسپلے کے علاوہ ہوتے ہیں، حالانکہ اگر ایل سی ڈی میں حروف کی 8 یا اس سے زیادہ لائنیں ہوں تو اس ضرورت کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب وائرنگ کسی زون سے نکلتی ہے اور فرش سے فرش اور فائر وال کے درمیان جیسے نئے زون میں داخل ہوتی ہے تو آئسولیٹرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ گروپس گروپس میں متعدد آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں جیسے کہ ریلے۔ یہ ایک واحد ان پٹ کی اجازت دیتا ہے، جیسے کہ اسموک ڈیٹیکٹر یا الارم پل اسٹیشن میں کسی گروپ کے لیے صرف ایک آؤٹ پٹ پروگرام کیا جاتا ہے، جو پھر متعدد آؤٹ پٹ یا ریلے کا نقشہ بناتا ہے۔ یہ ایک انسٹالر کو ایک ہی آؤٹ پٹ پر بہت سے ان پٹ کا نقشہ رکھ کر پروگرامنگ کو آسان بنانے کے قابل بناتا ہے، اور ان سب کو ایک ساتھ تبدیل کرنے کے قابل بناتا ہے، اور ایک ہی ڈٹیکٹر/ان پٹ کی اجازت کے لیے پروگرامنگ کی جگہ سے زیادہ آؤٹ پٹ پر میپنگ کی بھی اجازت دیتا ہے۔ بولین منطق یہ فائر پینل کا وہ حصہ ہے جس میں مختلف پینل کے درمیان سب سے زیادہ فرق ہو سکتا ہے۔ یہ صلاحیت ایک پینل کو کافی پیچیدہ ان پٹ کا پتہ لگانے کے لیے پروگرام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک پینل کو فائر ڈپارٹمنٹ کو مطلع کرنے کے لیے صرف اس صورت میں پروگرام کیا جا سکتا ہے جب ایک سے زیادہ ڈیوائس چالو ہو چکے ہوں۔ اسے ٹائمر کے ساتھ مل کر مرحلہ وار انخلاء کے طریقہ کار کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پینل کی نیٹ ورکنگ نیٹ ورکنگ کے اصول میں ایک مربوط نظام بنانے کے لیے کئی پینل کو ایک ساتھ جوڑنا شامل ہے۔ مثال کے طور پر ایک پینل پر ان پٹ دوسرے پر آؤٹ پٹ کو چالو کر سکتے ہیں، یا نیٹ ورک بہت سے سسٹمز کی نگرانی کی اجازت دے سکتا ہے۔ نیٹ ورکنگ کا استعمال اکثر ایسے حالات میں کیا جاتا ہے جہاں ایک پینل کافی بڑا نہ ہو، یا متعدد تعمیراتی حالات میں۔ نیٹ ورکنگ نظام کو منقطع کرنے کا ایک مؤثر طریقہ بھی ہے تاکہ نظام کی ناکامی یا دیکھ بھال کی ضروریات کی وجہ سے کسی بھی وقت سہولت کے بڑے حصے کے آف لائن ہونے کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ذیلی نیٹ ورک ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کا استعمال کرتے ہوئے بنائے جا سکتے ہیں۔ نیٹ ورک والے نظام عام طور پر زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور کامیاب نفاذ کے لیے اضافی تربیت اور نظام کی ترتیب شامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ نیم معیارات موجود ہیں جو مختلف مینوفیکچررز کے پینل کو ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورک کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ تمام کمپنیوں کی طرف سے سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ استعمال ہونے والے سب سے عام پروٹوکول میں سے ایک بی اے سی نیٹ ہے، جو پہلے سے ہی مختلف قسم کے صنعتی نیٹ ورکس کے لیے عام ہے۔ فائر الارم کنٹرول پینل کے عام باہم منسلک نظاموں میں ایچ وی اے سی، بلڈنگ آٹومیشن کنٹرولرز، سیکیورٹی/رسائی کنٹرول، یا لفٹ کنٹرولرز شامل ہیں۔ آرک نیٹ پروٹوکول صنعتی ایپلی کیشنز میں برسوں سے استعمال ہوتا رہا ہے، اور اسے نیٹ ورکنگ فائر الارم کنٹرول پینلز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں، کچھ پینلز کو معیاری ایتھرنیٹ کے ساتھ نیٹ ورک کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ابھی تک بہت عام نہیں ہے۔ بہت سی تنظیمیں اپنا ملکیتی پروٹوکول بنانے کا انتخاب کرتی ہیں، جس میں انہیں اپنی پسند کا کچھ بھی کرنے کی اجازت دینے کا اضافی فائدہ ہوتا ہے، جس سے ٹیکنالوجی مزید ترقی کر سکتی ہے۔ تاہم، ملکیتی نیٹ ورک اور بی اے سی نیٹ کے درمیان ایک پل کی پرت عام طور پر دستیاب ہوتی ہے۔ نیٹ ورکنگ کا استعمال ایک مرکزی گرافیکل نگرانی کے نظام کے ذریعے متعدد مختلف پینل کی نگرانی کی اجازت دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ جاری کرنے والے پینل آگ بجھانے والے کیمیائی ایجنٹوں جیسے ہیلون یا پوری عمارت میں واقع پائپنگ سے پانی کو منتشر کرنے کے لیے سولینائڈز کا استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ریلیز کرنے والے پینل میں عام طور پر حادثاتی ریلیز کو روکنے کے لیے دستی ایبرٹ سوئچ ہوتا ہے جس سے جائیداد یا سامان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جاری کرنے کی صلاحیت ایڈریس ایبل یا روایتی پینل دونوں کا حصہ ہو سکتی ہے۔ دیگر معاون پینل دیگر قسم کے فائر الارم کنٹرول پینلز میں صوتی انخلا کے پینل شامل ہیں، جو ایسے پینل ہیں جو سسٹم میں اسپیکرز کے لیے آؤٹ پٹ فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں جب مرکزی پینل میں پہلے سے بلٹ ان آواز سے انخلا کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک اور قسم نوٹیفکیشن اپلاینس سرکٹ (این اے سی) ایکسٹینڈرز ہیں (جسے پاور سپلائی بھی کہا جاتا ہے) عام طور پر مرکزی پینل سے زیادہ نوٹیفکیشن آلات کو طاقت دینے کے لیے ہوتے ہیں جو عام طور پر طاقت دے سکتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات این اے سی ایکسٹینڈرز بھی الارم کی ہم آہنگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ الارم کی نگرانی امریکہ کی تقریبا ہر ریاست میں، بین الاقوامی بلڈنگ کوڈ میں فائر الارم اور اسپرنکلر سسٹم کی نگرانی ایک منظور شدہ نگرانی اسٹیشن کے ذریعے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فائر الارم سسٹم ایک مرکزی اسٹیشن سے منسلک کمپیوٹر پر مبنی کنٹرول پر مشتمل ہوتا ہے۔ امریکہ میں نصب فائر الارم سسٹم کی اکثریت کی نگرانی یو ایل لسٹڈ یا ایف ایم گلوبل سے منظور شدہ نگرانی اسٹیشن کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ان نظاموں میں عام طور پر پوری سائٹ کا اعلی سطح کا نقشہ ہوگا، جس میں عمارت کی مختلف سطحوں کو دکھایا جائے گا۔ صارف (زیادہ تر ممکنہ طور پر ایک حفاظتی محافظ) مختلف مراحل سے گزر سکتا ہے۔ ٹاپ لیول سائٹ سے بلڈنگ پلان سے فلور پلان سے زون پلان، یا پھر عمارت کا حفاظتی نظام منظم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے سسٹمز میں ٹچ اسکرینز ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر صارفین ماؤس (اور ایک عام مانیٹر) کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ٹچ اسکرین کے لیے غلط ترتیب دینا اور غلطیاں کرنا کافی آسان ہے۔ آپٹیکل ماؤس کی آمد کے ساتھ، یہ اب ایک بہت ہی قابل عمل آپشن ہے۔ سسٹم کے افعال فائر الارم پینل پر بہت سے کنٹرول افعال ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: سسٹم ری سیٹ یہ الارم کی حالت کے بعد پینل کو ری سیٹ کرتا ہے۔ تمام شروع کرنے والے آلات کو دوبارہ ترتیب دیا جاتا ہے، (سوائے پل اسٹیشنوں کے جنہیں دستی طور پر دوبارہ ترتیب دیا جانا چاہیے) اور پینل کو الارم کی کسی بھی حالت سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر سسٹم ری سیٹ ہونے کے بعد بھی کوئی ابتدائی ڈیوائس الارم میں ہے، جیسے کہ اسموک ڈیٹیکٹر دھواں محسوس کرنا جاری رکھے ہوئے ہے یا دستی پل اسٹیشن ابھی بھی فعال پوزیشن میں ہے، تو دوسرا الارم شروع کیا جائے گا، یا بعض صورتوں میں پینل ری سیٹ کرنے سے انکار کر دے گا جب تک کہ تمام الارم ری سیٹ/کلیئر نہ ہو جائیں۔ نگرانی کے حالات کو صاف کرنے کے لیے اکثر سسٹم ری سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سسٹم ری سیٹ عام طور پر پریشانی کے حالات کو صاف نہیں کرتا ہے۔ حالات معمول پر آنے پر زیادہ تر پریشانی کے حالات خود بخود صاف ہو جائیں گے۔ تسلیم کریں یہ فنکشن (جسے "اے سی کے" بھی کہا جاتا ہے) دستی طور پر کسی غیر معمولی صورتحال جیسے الارم، پریشانی، یا نگران سگنل کو تسلیم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر پینل "پیزو" کو آواز سے روکتا ہے، اور فعال (چمکتی ہوئی) ایل ای ڈی کو مستحکم ("ٹھوس ہو") بناتا ہے۔ اس سے خودکار انخلا کا ٹائمر (قبضے کی قسم کے لحاظ سے 3 سے 5 منٹ) پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے کے انخلا تک آگے بڑھنے سے بھی منسوخ ہو جاتا ہے۔ سگنل کی خاموشی الارم سسٹم کی ترتیب پر منحصر ہے، یہ فنکشن (جسے "الارم کی خاموشی" یا "قابل سماعت خاموشی" بھی کہا جاتا ہے) یا تو سسٹم کے نوٹیفکیشن آلات کو مکمل طور پر غیر فعال کر دے گا، یا صرف قابل سماعت سگنلز کو خاموش کر دے گا جب کہ اسٹروب لائٹس/ویژول کام کرتے رہیں گے (مؤخر الذکر کی حالت کو "قابل سماعت خاموشی" کہا جاتا ہے)۔ سگنل کی خاموشی الارم کا جواب دیتے ہوئے ہنگامی جواب دہندگان کے درمیان آسان زبانی بات چیت کی اجازت دیتی ہے۔ حتمی مکمل نظام ٹیسٹ سے پہلے، ابتدائی ٹیسٹ کے طریقہ کار کے طور پر عمارت کی تعمیر کے دوران بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سگنل کی خاموشی عام طور پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے فورا بعد استعمال کی جاتی ہے، اور عمارت دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ سسٹم ری سیٹ عام طور پر اس کے فورا بعد کیا جاتا ہے۔ لیمپ ٹیسٹ یہ بٹن (جسے "فلیش ٹیسٹ" بھی کہا جاتا ہے) اب بھی بہت سے پینلز پر خود انڈیکیٹر لائٹس (ایل ای ڈی) کی حالت چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کینیڈا میں نصب ملٹی زون پینلز پر کوڈ کے ذریعے "لیمپ ٹیسٹ" بٹن درکار ہوتا ہے۔ جب سسٹم کو ری سیٹ کیا جاتا ہے تو بہت سے پینل خودکار لیمپ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ واک ٹیسٹ "واک ٹیسٹ" ایک نظام میں بہت سے فائر الارم آلات کی جانچ کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور مقام پر کم تکنیکی ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ "واک ٹیسٹ" کا استعمال کرتے ہوئے، ایک واحد ٹیکنیشن آسانی سے عمارت کے گرد گھوم سکتا ہے اور اپنی مرضی کے کسی بھی ڈیوائس کو چالو کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے پینل کو ایک سگنل بھیجے گا، جو یا تو نوٹیفکیشن ایپلائنس سرکٹ (این اے سی) کو ایک مخصوص تعداد میں اس زون کی نشاندہی کرنے کے لیے پلس کرے گا جس پر ڈیوائس وائرڈ ہے، یا صرف چند سیکنڈ کے لیے نوٹیفکیشن آلات کو آواز دے گا، پھر خود بخود ری سیٹ ہو جائے گا۔ ایک "سائلنٹ واک ٹیسٹ" صرف پینل پر الارم لائٹ کو چمکائے گا، اس طرح سگنل کی آواز نہیں آئے گی۔ ڈرل ان پینلز پر جن میں یہ فنکشن ہوتا ہے، ڈرل فنکشن (جسے "دستی انخلاء" بھی کہا جاتا ہے) سسٹم کے نوٹیفکیشن آلات (این اے سی) کو چالو کرتا ہے، اکثر فائر ڈرل کرنے کے مقاصد کے لیے۔ ڈرل فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے، ایک ریموٹ الارم عام طور پر فائر ڈیپارٹمنٹ یا نگرانی مرکز میں منتقل نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس فنکشن کے لیے معاون ریلے چالو نہیں ہوتے ہیں۔ تاہم، اگر کوئی الارم نادانستہ طور پر منتقل کیا جاتا ہے تو بلڈنگ اہلکار اکثر ان ایجنسیوں کو پہلے سے مطلع کرتے ہیں۔ کلاس تبدیلی یہ بٹن، یا بیرونی ٹائمر سوئچ سے منسلک ان پٹ ٹرمینلز، اطلاعاتی آلات کو فائر الارم کے سلسلے سے مختلف انداز میں مختصر طور پر آواز دیں گے۔ یہ اسکولوں میں کلاس کی تبدیلی یا سبق کے وقفوں کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور علیحدہ کلاس بیل سسٹم کے بجائے فائر الارم سسٹم کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ شاگرد الارم کی آواز سے واقف ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اطلاعاتی آلات کے سرکٹس کی دن میں کئی بار جانچ کی جاتی ہے۔ پینل کے اشارے آج بہت سے پینل عمارت کے اہلکاروں کو ایسی صورتحال سے آگاہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ممکنہ طور پر سنگین مسئلہ بن سکتی ہے۔ فائر الارم پینل ٹھوس یا چمکتی ہوئی ایل ای ڈی کے ذریعے غیر معمولی حالت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ زیادہ تر پینلز میں ایک چھوٹا سا سا ساؤنڈر بھی ہوتا ہے، جسے "پیزو" کہا جاتا ہے، جو بصری الرٹ کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے۔ متعدد اشارے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن تمام فائر الارم پینلز میں یہ تمام اشارے نہیں ہوتے ہیں۔ الارم کو "فائر" یا "جنرل الارم" بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اشارے اس وقت روشن ہوتا ہے جب سسٹم میں الارم کی حالت موجود ہوتی ہے، جسے اسموک ڈیٹیکٹرز، ہیٹ ڈیٹیکٹرز، اسپرنکلر فلو سوئچز، دستی پل اسٹیشنز، دستی کال پوائنٹس، یا دوسری صورت میں شروع کیا جاتا ہے۔ پینل پر موجود اشارے کے ساتھ، نوٹیفکیشن آلات، جیسے ہارن اور اسٹروب بھی نوٹیفکیشن آلات سرکٹ (این اے سی) کے ذریعے چالو کیے جاتے ہیں، جو عمارت میں رہنے والوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ انہیں وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ الارم کی حالت میں، فائر الارم پینل اشارہ کرتا ہے کہ الارم کہاں سے شروع ہوا۔ الارم شروع کرنے والے آلے کو دوبارہ ترتیب دینے کے بعد الارم پینل کو دوبارہ ترتیب دیا جا سکتا ہے، جیسے دستی پل اسٹیشن کے ہینڈل کو اس کی معمول کی پوزیشن پر واپس کرنا۔ خاموش جسے "سگنلز سائلنڈ" یا "الارم سائلنڈ" بھی کہا جاتا ہے، یہ اشارے "الارم" اشارے کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ فائر الارم پینل اب بھی الارم کی حالت میں ہے، لیکن اس اطلاعاتی آلات (این اے سی) کو خاموش کر دیا گیا ہے۔ جب کہ الارم کو خاموش کر دیا جاتا ہے، الارم کی حالت میں دیگر افعال کام کرتے رہتے ہیں، جیسے لفٹ کے لیے ایمرجنسی سروس، سیڑھی پر دباؤ، اور وینٹیلیشن افعال۔ الارم کے خاموش ہونے کے دوران ایک نیا الارم شروع کرنے کا سگنل پینل کو سائلنس سے باہر لے جائے گا اور نوٹیفکیشن کے آلات کو دوبارہ فعال کرے گا۔ ڈرل کو "دستی انخلا" یا "انخلا" بھی کہا جاتا ہے۔ اس فنکشن پر مشتمل پینلز پر، "ڈرل" اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ الارم کی حالت فائر الارم پینل سے چالو کی گئی تھی، اکثر فائر ڈرل کرنے کے لیے۔ جب ڈرل کے لیے الارم لگایا جاتا ہے، تو فائر ڈپارٹمنٹ یا نگرانی کرنے والی کمپنی کو عام طور پر خود بخود مطلع نہیں کیا جاتا ہے۔ پری الارم یہ ایل ای ڈی اکثر دو مراحل والے نظام کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے، جس میں پینل کو مکمل الارم میں جانے کے لیے دو آلات کو چالو کرنے (اور/یا ایک آلہ کے فعال ہونے کے بعد ختم ہونے کے لیے پہلے سے طے شدہ وقت کی حد) کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر ان علاقوں میں استعمال ہوتا ہے جہاں جھوٹے الارم ایک عام مسئلہ ہیں، یا بڑی ایپلی کیشنز (جیسے ہسپتال) میں جہاں پوری عمارت کو خالی کرنا موثر نہیں ہوگا۔ جب ایک آلہ ٹرپ ہو جاتا ہے تو پری الارم ایل ای ڈی روشن ہو جاتا ہے۔ پری الارم ایل ای ڈی کا استعمال اس صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے جب ایڈریس ایبل اسموک ڈیٹیکٹر ڈٹیکشن چیمبر میں دھوئیں کی کم سطح درج کرتا ہے، لیکن مکمل الارم کو متحرک کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ سسٹم کی ترتیب پر منحصر ہے، نوٹیفکیشن ایپلائنس سرکٹ (این اے سی) پری الارم کے حالات کے لیے فعال ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ دو مراحل والے نظام میں، این اے سی کو عام طور پر ایک خصوصی پہلے مرحلے کی کوڈنگ میں کوڈ کیا جاتا ہے، یا کچھ ایسے حالات میں جہاں بلند الارم سگنل خلل ڈالنے والا ہو سکتا ہے، گھنٹیاں متحرک ہو جائیں گی۔ اگر صوتی انخلاء کا نظام موجود ہے، تو یہ عام طور پر عمارت میں رہنے والوں کو مزید ہدایات کا انتظار کرنے کی ہدایت کرے گا جب کہ الارم کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ دشواری کو "غلطی" یا "عیب" بھی کہا جاتا ہے۔ جب مستحکم یا چمکتا ہوا رکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پینل پر ایک پریشانی کی حالت موجود ہے۔ پریشان کن حالات اکثر آلودہ اسموک ڈیٹیکٹر یا نظام کے اندر بجلی کے مسئلے سے متحرک ہوتے ہیں۔ پریشانی کے حالات کسی زون کے غیر فعال ہونے، سرکٹ یا این اے سی کو غیر فعال ہونے، بیک اپ بیٹری پر کم طاقت، نوٹیفکیشن کے آلے کو غیر فعال کرنے، گراؤنڈ فالٹ، یا شارٹ یا اوپن سرکٹس کی وجہ سے بھی متحرک ہوتے ہیں۔ عام طور پر اگر کوئی پریشانی کی حالت موجود ہو تو الارم پینل کا ساؤنڈر چالو ہو جائے گا، حالانکہ پرانے سسٹم بعض اوقات پینل سے منسلک گھنٹی یا دیگر قابل سماعت سگنل کو چالو کر دیتے ہیں۔ پریشانی کی حالت میں، پینل اس حالت کا سبب بننے والے زون یا آلات کو دکھاتا ہے۔ عام طور پر، "پریشانی" کا اشارہ خود بخود باہر نکل جاتا ہے جب پریشانی کا باعث بننے والی صورتحال کو درست کیا جاتا ہے ؛ تاہم کچھ نظاموں میں پریشانی کے الارم کو صاف کرنے کے لیے پینل کو دستی طور پر دوبارہ ترتیب دینا ضروری ہے۔ کچھ پینلز میں زیادہ مخصوص اشارے ہوتے ہیں جیسے "ٹربل-پی ایس یو" جو ظاہر کرتا ہے کہ پینل خود کب سمجھوتہ کرتا ہے، اور "ٹربل بیل" یا "این اے سی ٹربل" (یوکے پینلز پر "ساؤنڈر فالٹ") جو ظاہر کرتا ہے کہ اطلاع دینے والے آلات کام نہیں کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے منسلک نہیں ہیں۔ زیادہ تر پینلز پر، پینل کے ساؤنڈر کو بند کرنے کے لیے ایک اعتراف بٹن دبایا جاتا ہے۔ نگرانی یہ سگنل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عمارت کے آگ سے بچاؤ کے نظام کے ایک حصے کو غیر فعال کر دیا گیا ہے (جیسے کہ فائر اسپرنکلر کنٹرول والو کو بند کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسپرنکلر ٹیمپرنگ سوئچ کو چالو کیا جا رہا ہے)، یا کم کثرت سے، کہ کم ترجیحی ابتدائی ڈیوائس کو متحرک کیا گیا ہے (جیسے ڈکٹ اسموک ڈیٹیکٹر)۔ سسٹم کے ڈیزائن پر منحصر ہے، سپروائزری پوائنٹ لیچنگ ہو سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سپروائزری کنڈیشن کو صاف کرنے کے لیے پینل کو ری سیٹ کرنا ضروری ہے، یا نان لیچنگ، جس کا مطلب ہے کہ کنڈیشن صاف ہونے پر انڈیکیٹر خود بخود باہر چلا جاتا ہے۔ تاہم، کچھ پینلز کو دستی ری سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس بات سے قطع نظر کہ سپروائزری پوائنٹ لیچنگ ہے یا نان لیچنگ۔ اے سی پاور کو "نارمل" بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ (عام طور پر سبز) اشارے روشن کیا جاتا ہے، تو نظام کو بجلی عمارت کے برقی نظام سے فراہم کی جاتی ہے، نہ کہ بیک اپ بیٹری سے۔ جب اے سی پاور کی حالت بدلتی ہے تو ٹربل انڈیکیٹر آن ہوتا ہے اور اے سی پاور انڈیکیٹر یا تو بند ہو جاتا ہے یا چمکنے لگتا ہے، اور پینل عمارت کے اہلکاروں کو بجلی کی ناکامی سے آگاہ کرتا ہے۔ اگر اے سی پاور انڈیکیٹر کو بغیر کسی دوسرے انڈیکیٹر کے روشن کیا جاتا ہے، تو سسٹم نارمل نان الارم حالت میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایل ای ڈی روشن نہیں ہے، تو پینل کو بجلی فراہم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ڈی سی پاور اس کا استعمال آپریٹر کو یہ بتانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ پینل کی ڈی سی پاور (بیٹریاں) چارج یا استعمال ہو رہی ہیں۔ ڈی سی بیک اپ پاور پر انحصار کرتے ہوئے، سسٹم فالٹ حالت میں رہتا ہے۔ ہائی ریٹ یہ ایل ای ڈی اس وقت آن ہوتی ہے جب بیٹری چارجر ہائی ریٹ چارج حالت میں ہوتا ہے، جس میں چارجر وولٹیج کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ بیٹریاں ختم ہونے کے بعد انہیں تیزی سے چارج کیا جا سکے۔ یورپی یونین میں فائر الارم سسٹم ایکٹو فائر پروٹیکشن EN 54 فائر ڈٹیکشن اور فائر الارم سسٹم بھی دیکھیں۔ چوری کا الارم حوالہ جات آگ کا پتہ لگانے اور الارم جا: جاننا #受信機