Tejo Power Station operations
تیجو پاور اسٹیشن ایک تھرمو الیکٹرک پاور اسٹیشن تھا جو 1908 سے 1975 تک پرتگال کے لزبن کے بیلم ضلع میں کام کر رہا تھا۔ تھرمو الیکٹرک پاور اسٹیشن کا بنیادی آپریشن بہت آسان ہے: گرمی کو چھوڑنے کے لیے ایندھن جلانا جو پانی کو مائع حالت سے بھاپ میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے بعد بھاپ برقی طاقت پیدا کرنے والی مشین کو چالو کرنے والی ٹربائن کو چلانے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے۔ تاہم، پرانے تیجو پاور اسٹیشن میں بجلی کی پیداوار میں شامل پہلو اتنے آسان نہیں تھے کیونکہ، دوسری چیزوں کے علاوہ، ایک بڑے اور پیچیدہ اندرونی ہوا اور پانی کے نظام کے ساتھ ساتھ جیواشم ایندھن کے علاج کی ضرورت تھی، جو پرانے پاور اسٹیشن کے معاملے میں کوئلہ تھا۔ برطانیہ سے زیادہ تر آنے والے کوئلے سے بھری کوئلے کی کشتیاں دریائے ٹیگس کے ساتھ پہنچیں اور پاور اسٹیشن پر کھڑی ہوئیں۔ کشتیوں کو گودی سے جوڑنے والے تنگ تختوں کا استعمال کرتے ہوئے، کارکن کوئلے کو اتارتے اور اسے پراکا ڈو کارواؤ (کول اسکوائر) میں کئی ڈھیروں میں ڈال دیتے۔ یہیں سے تیجو پاور اسٹیشن کا بجلی پیدا کرنے کا پورا عمل شروع ہوا۔ بوائیلرز کے فیڈ سسٹم تک کوئلے کی نقل و حمل دستی طور پر ٹرالیوں کو کوئلے کے ڈھیر سے چھلنی اور کولہو تک دھکیل کر کی جاتی تھی۔ اس کے بعد اسے بالٹی لفٹوں میں رکھا گیا جس نے اسے اختلاط سائلوز تک بڑھایا جس میں مختلف قسم کے کوئلے کو ذخیرہ کیا گیا، جس سے بوائیلر میں اچھے دہن کے لیے ایک متوازن مرکب تیار ہوا۔ ایک بار مل جانے کے بعد، کوئلہ بالٹی لفٹوں کے ایک اور نظام پر کوئلے کی تقسیم کنویئر بیلٹ تک جاری رہے گا جو بوائیلر کی عمارت کے اوپری حصے کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اس کنویئر سے، کوئلہ لوڈرز میں گرتا اور وہاں سے ڈاون اسپاؤٹس کے ذریعے بوائیلر کے اندر گھومنے والے گریٹ کنویئر کی طرف جاتا، جہاں یہ آہستہ آہستہ جلتا ہے، جس سے بوائیلر کے اندر تقریبا 1200 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت پیدا ہوتا ہے۔ بوائیلر سرکٹس بوائیلر بنیادی طور پر 3 سرکٹس سے بنا ہوتا ہے: پانی/بھاپ، ہوا/دھواں اور بوائیلر کی دھول (راکھ)۔ ہر سرکٹ کا فنکشن ناگزیر اور دوسروں کی تکمیل کرتا ہے۔ پانی/بھاپ سرکٹ کا کام مائع پانی کو بھاپ میں تبدیل کرنا تھا۔ ہوا/دھواں سرکٹ بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ سرکٹ کا بہتر یا بدتر استعمال بوائیلر کی پیداوار میں تغیر میں ظاہر ہوتا تھا۔ اور آخر میں، ایش سرکٹ، جہاں سے بوائیلر کے دہن کے نتیجے میں غیر جلی ہوئی کوئلہ اور راکھ برآمد ہوئی۔ بھاپ پیدا کرنے کے لیے ضروری پانی کو ٹریٹ کیا جاتا تھا اور ایک بند سرکٹ میں گردش کیا جاتا تھا، جو سب سے اوپر واقع اکانومائزر کے ذریعے بوائیلر میں داخل ہوتا تھا، اور یہاں سے بوائیلر کے اوپر واقع بھاپ ڈرم میں منتقل ہوتا تھا، جو پانی اور بھاپ کے ذخیرے کے طور پر کام کرتا تھا، جو دونوں سرکٹس کے درمیان رابطے کے طور پر کام کرتا تھا۔ بھاپ کے ڈھول سے، پانی "بیلی کی دیواروں" سے نیچے آتا تھا، دوسرے لفظوں میں، بوائیلر کی بھٹی کے اندر واقع دیواریں، جو گرمی کو اندر رکھنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھیں اور کاسٹ آئرن میں متعدد عمودی ٹیوبوں کے ساتھ بنائی گئی تھیں جن کے ساتھ پانی بخارات بنتے ہوئے گردش کرتا تھا۔ بھاپ اور پانی کا یہ مرکب ایک بار پھر بھاپ کے ڈھول پر چڑھ گیا اور بھاپ کو سپر ہیٹر کی طرف بھیج دیا گیا، جو کہ بھٹی کے اندر واقع ٹیوبوں کا ایک مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے گیلی بھاپ خشک بھاپ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس طرح بہت زیادہ دباؤ (38 کلوگرام/سینٹی میٹر 2 اور ہائی پریشر کے وقت 450 ڈگری سیلسیس) حاصل ہوتا ہے، اس طرح مشینری کے کمرے میں ٹربائنوں تک سفر کرنے کے لیے ضروری حالات جمع ہو جاتے ہیں۔ پانی اور بھاپ کی طرح کوئلے کو جلانے کے لیے بھی ہوا ضروری تھی۔ اس سرکٹ کا بڑا حصہ بوائیلر کے اوپری حصے میں واقع تھا تاکہ اوپر سے نکلنے والی ہوا کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے، اسے پرائمری وینٹیلیٹر کا استعمال کرتے ہوئے جمع کیا گیا جس نے اسے ہیٹر تک بھیجا اور وہاں سے سیکنڈری وینٹیلیٹر تک جو اسے شعلوں کو بھڑکانے کے لیے گریٹ کنویر کی طرف بھیجتا تھا۔ دوسری طرف، جلتے ہوئے ایندھن سے پیدا ہونے والا دھواں دھوئیں کے اخراج کے پنکھوں کے ذریعے نکالا گیا جس سے دھواں چمنی کے ذریعے باہر چلا گیا۔ تاہم اس سے پہلے دھوئیں سے نکلنے والی گرمی کو شعلوں کو بھڑکانے کے لیے دوبارہ استعمال کیا جاتا تھا اور اخراج کو کم کرنے کے لیے دھوئیں کو فلٹر کیا جاتا تھا۔ راکھ سے نمٹنے والا آخری سرکٹ بوائیلر کے نیچے واقع تھا۔ ہر بوائیلر میں الٹا اہرام (ہوپر) کی شکل میں 3 ذخائر تھے، جن کا مقصد غیر جلی ہوئی کوئلے، جزوی طور پر جلی ہوئی کوئلے اور کوئلے کی راکھ کو بازیافت کرنا تھا۔ دوسرے لفظوں میں، گریٹ کنویر کے آغاز میں، ڈاون اسپاؤٹس کے نیچے واقع ذخائر نے تقسیم کے دوران کنویر سے گرنے والے کوئلے کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ بیچ میں واقع ذخیرے نے جزوی طور پر جلا ہوا کوئلہ جمع کیا جو بوائیلر کے کمپن کی وجہ سے کنویر سے گر گیا تھا۔ ان ذخائر سے برآمد شدہ کوئلے کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے بوائیلرز کے فیڈ سسٹم پر واپس بھیج دیا گیا۔ آخر میں، گریٹ کنویر کے آخر میں واقع تیسرا ذخیرہ کوئلے کی راکھ کو جمع کرتا ہے اور راکھ کو ٹھنڈا اور نرم کرنے کے لیے پانی کے انجیکشن کے ساتھ ایک کولہو پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد راکھ کو ٹرالیوں میں باہر لے جایا گیا اور پراکا ڈی کارواؤ میں واقع "ایش سکپ" نامی سائلو میں جمع کیا گیا۔ پانی کا علاج بوائیلر تک پہنچایا جانے والا پانی مکمل طور پر خالص تھا اور بند سرکٹ میں گردش کرتا تھا۔ جو کوئی سوچ سکتا ہے اس کے برعکس، پاور اسٹیشن نے بخارات کے لیے دریا کے پانی کا استعمال نہیں کیا، بلکہ شہری پانی کے نیٹ ورک کا پانی (بشمول پلانٹ کے احاطے میں ایک کنواں) استعمال کیا۔ سب سے پہلے، اسے واٹر ٹاور میں ذخیرہ کیا گیا تھا-ہائی پریشر بوائیلر کی عمارت کی چھت پر واقع ایک بڑا ذخیرہ-اور پھر اسے واٹر روم میں ٹریٹ کیا گیا، جہاں تین اہم کام انجام دیے گئے: واٹر ٹریٹمنٹ، پری ہیٹنگ اور پمپنگ۔ یہ علاج انتہائی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ پانی کی اپنی نجاست اور اضافی آکسیجن نلیوں/ٹربائنوں کو سوراخ کر سکتی ہے اور نلیوں کو آکسائڈائز کر سکتی ہے، جس سے لوہے اور اسٹیل میں چھوٹے ذرات کے جکڑنے اور جمع ہونے میں اضافہ ہوتا ہے، اس طرح آلات کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کی کارکردگی کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاور اسٹیشن پر آنے والے تمام پانی کا تجزیہ لیب میں کیا گیا اور پھر اسے مکمل ٹریٹمنٹ کے لیے پیش کیا گیا جس میں خالص کی شکل میں سرکٹ میں داخل ہونے سے پہلے صاف کرنا، فلٹر کرنا، کیمیائی اصلاح وغیرہ شامل تھے۔ اس ٹریٹمنٹ کے بعد، دہن کی تھرمل آؤٹ پٹ کو بڑھانے کے لیے بوائیلرز پر جانے سے پہلے پانی کو پہلے سے گرم کرنا پڑتا تھا۔ اس کے لیے ٹربائنوں سے برآمد ہونے والی بھاپ کو حرارتی ٹینکوں کے اندر استعمال کیا جاتا تھا، جس سے تھرمل تبادلے کو ہوا ملتی تھی اور درجہ حرارت 130 ڈگری سینٹی گریڈ حاصل ہوتا تھا۔ اس درجہ حرارت پر، صرف ایک چیز جو باقی رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ پانی کو بوائیلرز تک پہنچانے سے پہلے ایک خاص دباؤ تک پہنچایا جائے۔ واٹر روم میں پمپوں کا سیٹ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ سفر کرے گا، کیونکہ اس نے پانی کو 52 کلوگرام/سینٹی میٹر 2 کے دباؤ پر رکھا، جو بوائیلرز کے بھاپ ڈرم میں مخالف دباؤ پر قابو پانے کے لیے کافی تھا۔ ٹربو الٹرنیٹر بوائیلرز میں پیدا ہونے والی بھاپ بہت زیادہ دباؤ (38 کلوگرام/سینٹی میٹر 2) سے ٹربو الٹرنیٹر سیٹ تک جاتی ہے، جس نے ٹربائن کے ذریعے بھاپ کی تھرمل توانائی کو مکینیکل توانائی میں تبدیل کر دیا، جس نے الٹرنیٹر سے باہر نکلنے پر اسے برقی توانائی میں تبدیل کر دیا۔ جنریٹنگ سیٹ ایک ٹربائن اور ایک الٹرنیٹر پر مشتمل تھے، اس طرح اس کا نام ٹربو الٹرنیٹر پڑا۔ ٹربائن کے آٹھ پہیے تھے جن میں بلیڈ کے ساتھ دو تاج تھے، اور دیگر سات صرف ایک تاج تھا۔ بوائیلرز سے آنے والی بھاپ داخلہ والو کے ذریعے ٹربائن کے ڈسٹری بیوشن باکس میں داخل ہوئی۔ باکس سے، نوزل کے والو کے ذریعے یپرچر کو کنٹرول کرتے ہوئے اور وینٹوری اثر سے گزرتے ہوئے، بھاپ ٹربائن کو 3000 آر پی ایم تک پہنچانے کے لیے کافی زیادہ بہاؤ کی شرح کے ساتھ پہلے پہیے میں داخل ہوئی۔ اگلے پہیوں میں بھاپ کا دباؤ آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا یہاں تک کہ یہ کنڈینسر کے دباؤ کے برابر ہو گیا، حالانکہ اس کے تبادلے کی رفتار مستقل رہی۔ اس سب نے ٹربائن کے پہیوں کو چلایا، جس نے پھر، ایک گیئر کے ذریعے، الٹرنیٹر کو موڑ دیا، جس سے صارفین کو تقسیم کرنے اور پاور اسٹیشن کے اپنے برقی آلات کے ذریعے استعمال ہونے کے لیے برقی طاقت پیدا ہوئی۔ ستارے کے زخم والے الٹرنیٹر نے 50 سائیکلوں فی سیکنڈ (سی پی ایس) کی فریکوئنسی کے ساتھ 10.500V کا ٹرائی فیزک کرنٹ تیار کیا۔ الٹرنیٹر کا ایکسائٹیشن کرنٹ ایکسائٹر کے ذریعہ فراہم کیا گیا تھا، ایک مسلسل کرنٹ جنریٹر براہ راست جنرل بیس سے جڑا ہوا تھا جس میں، مکمل چارج پر، 340 ایم پی شدت کے ساتھ 170 وولٹ سی سی تھا۔ ہر الٹرنیٹر کے ذریعہ پیدا ہونے والی طاقت کو باہر جانے والے بریکرز تک پہنچایا جاتا تھا۔ ہر بریکر، یا لائن، سب اسٹیشن کی طرف ہدایت کی گئی تھی اور وہاں سے متعدد گاہکوں کی فراہمی کی گئی تھی۔ پہلے بریکر میں سب اسٹیشن میں 10 کے وی کی گنجائش نصب تھی جو لزبن کے برقی گرڈ اور دو مزید بریکرز کی فراہمی کرتی تھی، ایک 3.3 کے وی کے ساتھ اور دوسرا 30 کے وی کی صلاحیت کے ساتھ۔ ان دو بریکرز میں سے پہلا اور قدیم ترین، کنزیومر گرڈ کو بجلی کی فراہمی کے علاوہ، تیجو پاور اسٹیشن کی معاون خدمات کو بھی چلاتا تھا۔ 30 کے وی کی گنجائش والے دوسرے بریکر سے دو کیبلز نکلیں ؛ ایک مارویلا کے لیے اور ولا فرانکا ڈی زیرا تک جاری رہے، اور دوسری براہ راست سانتاریم شہر کو، تاکہ تیجو وادی کے ساتھ واقع صنعتی گاہکوں کو سپلائی کی جا سکے۔ کنڈینسر ٹربائن کے پہیوں کو طاقت دینے کے اپنے کردار کو پورا کرنے کے بعد، بھاپ کو کنڈینسر کی طرف بھیج دیا گیا جہاں یہ اپنی مائع حالت میں واپس آگیا، جس سے اس پانی کو بوائیلرز میں دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ بھاپ کنڈینسر میں داخل ہوئی اور نلکے کے نظام کے ساتھ رابطے کے ذریعے جو ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا تھا، اپنی مائع حالت میں واپس آگیا۔ یہ ٹھنڈا پانی دریائے ٹیگس سے تین اندرونی پائپ لائنوں اور ایک باہر جانے والی پائپ لائن کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا جس نے پانی کو سائفوننگ اثر کے ذریعے چینلز میں داخل ہونے پر مجبور کیا۔ دریا کا پانی بوائیلرز میں استعمال ہونے والے خالص پانی کے ساتھ کبھی نہیں ملا، کیونکہ، جیسا کہ پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے، تیجو کا پانی کنڈینسر کے اندر نلکے کے نظام میں گردش کرتا ہے، جبکہ بھاپ خالی جگہ میں سفر کرتی ہے۔ بھاپ کے اس گاڑھا ہونے کے نتیجے میں آنے والے پانی کو نکالنے والے پمپوں کے ذریعے سکشن کیا جاتا تھا اور ایک بار پھر بوائیلرز کے بھاپ ڈرم میں بھیجا جاتا تھا، جو پہلے واٹر ہیٹرز، فیڈ ٹینکوں اور پمپوں سے گزرتا تھا، اور آخر میں اکانومائزر کو جاتا تھا۔ بوائیلر کو کھانا کھلانے کے لیے پانی کے طور پر دوبارہ استعمال کے لیے گاڑھا بھاپ کی بازیابی تھرمو الیکٹرک اسٹیشن میں پانی/بھاپ کے چکر کو بند کر دیتی ہے، اور اس طرح، تیجو پاور اسٹیشن بھی اس سے مستثنی نہیں تھا۔ تھرمل پاور اسٹیشن الیکٹرسٹی میوزیم (لزبن) حوالہ جات بیرونی روابط وکی انرجیہ بھی دیکھیں۔ سنٹرل تیجو-ٹیکنالوجی-آپریشنز تیجو پاور اسٹیشن (آپریشنز)