Coppermills Water Treatment Works
کاپرملز واٹر ٹریٹمنٹ ورکس مشرقی لندن میں لی ویلی میں پانی کے علاج کا ایک بڑا کام ہے۔ میٹروپولیٹن واٹر بورڈ کے ذریعہ 1969 میں مکمل کیا گیا، اب یہ ٹیمز واٹر کی ملکیت ہے اور اس کے زیر انتظام ہے۔ 2009 میں، کاپر ملز کو ناردرن ایکسٹینشن ٹنل کے ذریعے ٹیمز واٹر رنگ مین سے جوڑا گیا، جس سے یہ سہولت پورے لندن کے علاقے میں پانی کا ایک بڑا سپلائر بن گئی۔ یہ روزانہ زیادہ سے زیادہ پانی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پانی کا ذریعہ یہ سہولت براہ راست شمال میں واقع لی ویلی ریزروائر چین سے پانی کھینچتی ہے، جو اس کا پانی دریائے لی، نیو ریور، اور دریائے ٹیمز (ٹیمز-لی واٹر مین کے ذریعے) سے حاصل کرتی ہے۔ پانی ایسٹ واروک، لو مینارڈ، اور والتھمسٹو نمبر سے چینلز کے ذریعے براہ راست کاپر ملز کی طرف بہتا ہے۔ 5 ذخائر۔ اسے کاپرمل ندی اور 'ریڑھ کی سرنگ' کے ذریعے بھی فراہم کیا جاتا ہے جسے مزید شمال میں لاک ووڈ، کنگ جارج پنجم، ولیم گرلنگ اور بینبری آبی ذخائر سے کھلایا جاتا ہے۔ کاپرملز کے کاموں میں پانی کی صفائی کا پہلا عمل تیز رفتار کشش ثقل کی فلٹریشن ہے۔ یہاں ریت پر مشتمل 24 آئتاکار کھلے ٹینک ہیں۔ پانی ٹینکوں کے اوپری حصے میں داخل ہوتا ہے اور کشش ثقل کے تحت ریت کی پرت سے نیچے بہتا ہے۔ فلٹرز میں پانی کی رہائش کا وقت تقریبا 15 منٹ ہے۔ فلٹر ذرات کو ہٹاتے ہیں اور صاف شدہ پانی فلٹرز کے نچلے حصے سے بہتا ہے۔ وقتا فوقتا، ہر 6 سے 24 گھنٹے میں ہر فلٹر کو بند کر دیا جاتا ہے اور ریت کو کھرچنے اور فلٹریشن مرحلے کے دوران پکڑے گئے مواد کو ہٹانے کے لیے کمپریسڈ ہوا کے ساتھ بستر کے ذریعے صاف پانی پمپ کیا جاتا ہے۔ جب بیک واش کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو فلٹر کو دوبارہ سروس میں خرید لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اوزون گیس کو کیڑے مار ادویات اور نامیاتی مواد جیسے آلودگیوں کو آکسائڈائز کرنے کے لیے پانی میں شامل کیا جاتا ہے۔ اوزونائزیشن کا عمل بیکٹیریا کو بھی مارتا ہے۔ اس کے بعد پانی اگلے مرحلے میں بہتا ہے۔ کاپرملز واٹر ٹریٹمنٹ ورکس میں 33 سست ریت کے فلٹر بیڈ ہیں، جو زیادہ تر جگہ پر قابض ہیں۔ فلٹرز میں ریت کا بستر ریت کے اوپری چند ملی میٹر میں جلیٹنس بائیو فلم یا ہائپوجیل پرت کو سہارا دیتا ہے۔ سطح کی بائیو فلم ایک موثر حیاتیاتی علاج فراہم کرتی ہے۔ پانی ہائپوجیئل پرت سے گزرتا ہے جہاں آلودگیوں کو بیکٹیریا، فنگی اور پروٹوزوا کے ذریعے برقرار رکھا جاتا ہے اور میٹابولائز کیا جاتا ہے۔ کئی ہفتوں میں بائیو فلم موٹی ہو جاتی ہے اور پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ فلٹر بیڈ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور بائیو فلم کی پرت کو ختم کر کے تازہ ریت سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پانی باریک 400 مائیکرون (400 مائیکرون) سٹینلیس سٹیل کی میش اسکرینوں سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد پانی کو کلورین کے ساتھ رابطے کے ٹینکوں میں ڈالا جاتا ہے جس میں بفلز ہوتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کلورین پانی کے ساتھ مکمل طور پر ملا ہوا ہے۔ کلورین نقصان دہ خرد حیاتیات کو تباہ کر دیتا ہے۔ پانی کو تقسیم کے نظام میں پمپ کیا جاتا ہے جو صارفین کو براہ راست یا کورڈ سروس ریزروائرز کے ذریعے سپلائی کرتا ہے۔ آبی ذخائر میں الگل کے کھلنے کی مدت کے دوران علاج کے کاموں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو تیز رفتار کشش ثقل کے فلٹرز کے سائیکل کے وقت کو کم کرتے ہیں۔ کاپر ملز ورکس میں یہ پلانٹ کی صلاحیت کو اس کے معمول کے 560 ملین لیٹر یومیہ سے کم کر کے 380 ملی لیٹر فی دن کر دیتا ہے۔ 2014 میں ایک نیا (46 ملین پاؤنڈ) پلانٹ شروع کیا گیا تھا جو 200 ملی لیٹر/ڈی کی گنجائش کے ساتھ 12 تیز رفتار کشش ثقل کے فلٹر فراہم کرتا ہے۔ حوالہ جات لندن واٹر انفراسٹرکچر ٹیمز واٹر 1969 انگلینڈ میں ادارے