Circulator pump
سرکولیٹر پمپ یا سرکولیٹنگ پمپ ایک مخصوص قسم کا پمپ ہے جو بند سرکٹ میں گیسوں، مائعوں یا سلریز کو گردش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ عام طور پر ہائیڈرونک ہیٹنگ یا کولنگ سسٹم میں پانی کو گردش کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ چونکہ وہ صرف ایک بند سرکٹ کے اندر مائع کو گردش کرتے ہیں، اس لیے انہیں صرف پائپنگ سسٹم کے رگڑ پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے (اس کے برعکس کہ کسی سیال کو کم ممکنہ توانائی کے نقطہ سے اعلی ممکنہ توانائی کے مقام تک اٹھایا جائے)۔ سرکولیٹر پمپ جیسا کہ ہائیڈرونک سسٹمز میں استعمال ہوتے ہیں عام طور پر برقی طاقت سے چلنے والے سینٹری فیوگل پمپ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ گھروں میں استعمال ہوتا ہے، وہ اکثر چھوٹے، مہر بند ہوتے ہیں، اور ہارس پاور کے ایک حصے پر درجہ بندی کیے جاتے ہیں، لیکن تجارتی ایپلی کیشنز میں ان کا سائز بہت زیادہ ہارس پاور تک ہوتا ہے اور برقی موٹر کو عام طور پر کسی قسم کے مکینیکل جوڑے کے ذریعے پمپ باڈی سے الگ کیا جاتا ہے۔ گھریلو ایپلی کیشنز میں استعمال ہونے والی سیل شدہ اکائیوں میں اکثر موٹر روٹر، پمپ امپیلر، اور سپورٹ بیرنگ مشترکہ ہوتے ہیں اور واٹر سرکٹ کے اندر سیل ہوتے ہیں۔ یہ بڑے، دو حصوں والے پمپوں کو درپیش اہم چیلنجوں میں سے ایک سے بچتا ہے: اس مقام پر واٹر ٹائٹ سیل کو برقرار رکھنا جہاں پمپ ڈرائیو شافٹ پمپ باڈی میں داخل ہوتا ہے۔ چھوٹے سے درمیانے درجے کے سرکولیٹر پمپوں کو عام طور پر مکمل طور پر پائپ فلینجز کی مدد حاصل ہوتی ہے جو انہیں باقی ہائیڈرونک پلمبنگ سے جوڑتے ہیں۔ بڑے پمپ عام طور پر پیڈ پر نصب ہوتے ہیں۔ وہ پمپ جو مکمل طور پر بند ہائیڈرونک نظاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کاسٹ آئرن کے اجزاء سے بنائے جا سکتے ہیں کیونکہ لوپ میں موجود پانی یا تو ڈی آکسیجنیٹڈ ہو جائے گا یا کٹاؤ کو روکنے کے لیے کیمیکلز سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ لیکن جن پمپوں میں آکسیجن والے، پینے کے قابل پانی کا مستقل بہاؤ ہوتا ہے، انہیں زیادہ مہنگے مواد جیسے کانسی سے بنایا جانا چاہیے۔ گھریلو گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں گردش کرنے والے پمپ اکثر گھریلو گرم پانی کو گردش کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ایک نل طلب پر فوری طور پر گرم پانی فراہم کرے، یا (توانائی کا زیادہ تحفظ) صارف کی گرم پانی کی درخواست کے تھوڑی دیر بعد۔ ان علاقوں میں جہاں پانی کے تحفظ کے مسائل تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور شہری آبادی کے ساتھ اہمیت میں بڑھ رہے ہیں، مقامی آبی حکام گھر کے مالکان اور بلڈروں کو چھوٹ پیش کرتے ہیں جو پانی کو بچانے کے لیے سرکولیٹر پمپ لگاتے ہیں۔ سرکولیشن پمپ کے بغیر عام یک طرفہ پلمبنگ میں، پانی کو واٹر ہیٹر سے پائپ کے ذریعے نل تک آسانی سے پائپ کیا جاتا ہے۔ ایک بار نل بند ہونے کے بعد، پائپوں میں باقی پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے جس سے اگلی بار نل کھولنے پر گرم پانی کے لیے واقف انتظار پیدا ہوتا ہے۔ سرکولیٹر پمپ کو شامل کرنے اور ہیٹر سے سب سے دور تک اور واپس ہیٹر تک پائپوں کے ذریعے تھوڑی مقدار میں گرم پانی کو مسلسل گردش کرنے سے، پائپوں میں موجود پانی ہمیشہ گرم رہتا ہے، اور انتظار کے دوران کوئی پانی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ ٹریڈ آف پمپ کو چلانے میں ضائع ہونے والی توانائی اور مسلسل گرم پائپوں سے ضائع ہونے والی گرمی کو پورا کرنے کے لیے واٹر ہیٹر پر اضافی مانگ ہے۔ اگرچہ ان میں سے زیادہ تر پمپ گرم پانی کے ہیٹر کے قریب نصب ہوتے ہیں اور ان میں سایڈست درجہ حرارت کی صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن لوپ پر آخری فکسچر پر نصب درجہ حرارت سایڈست تھرموسٹیٹک طور پر کنٹرول شدہ گردش پمپ کا استعمال کرکے توانائی میں نمایاں کمی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تھرموسٹیٹک طور پر کنٹرول شدہ سرکولیشن پمپ مالکان کو گرم پانی کے پائپوں کے اندر برقرار رکھنے کے لیے گرم پانی کے مطلوبہ درجہ حرارت کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ زیادہ تر گھروں کو اپنے نل سے فوری طور پر ڈگری پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تھرموسٹیٹک طور پر کنٹرول شدہ سرکولیشن پمپ صارف کے منتخب کردہ درجہ حرارت کو برقرار رکھنے اور مسلسل کام کرنے والے پمپ سے کم توانائی استعمال کرنے کے لیے سائیکل آن اور آف کرتے ہیں۔ لوپ پر سب سے دور فکسچر کے فورا بعد تھرموسٹیٹک طور پر کنٹرول شدہ پمپ نصب کرنے سے، سائیکلک پمپنگ آخری فکسچر سے واٹر ہیٹر تک پائپنگ کو گرم کرنے میں توانائی ضائع کرنے کے بجائے لوپ پر آخری فکسچر تک تیار گرم پانی کو برقرار رکھتی ہے۔ محدود دستیاب جگہ، کاسمیٹکس، شور کی پابندیوں یا دستیاب طاقت کی کمی کی وجہ سے گرم پانی کی گردش کے لوپ پر سب سے دور فکسچر پر گردش پمپ لگانا اکثر ممکن نہیں ہوتا ہے۔ گرم پانی کی گردش کی ٹیکنالوجی میں حالیہ پیش رفت گرم پانی کے لوپ پر آخری فکسچر پر پمپ نصب کیے بغیر درجہ حرارت پر قابو پانے والے پمپنگ سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ جدید گرم پانی کی گردش کے نظام لوپ پر آخری فکسچر پر اسٹریٹجک طور پر نصب پانی سے رابطہ کرنے والے درجہ حرارت کی تحقیقات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ توانائی کے ضیاع کو کم سے کم کیا جا سکے۔ پائپوں پر لگائی جانے والی تھرمل موصلیت اس دوسرے نقصان کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور گرم پانی کو مسلسل دستیاب رکھنے کے لیے پمپ کیے جانے والے پانی کی مقدار کو کم کرتی ہے۔ روایتی گرم پانی کی دوبارہ گردش کا نظام موجودہ ٹھنڈے پانی کی لائن کو استعمال کے مقام سے واپسی لائن کے طور پر استعمال کرتا ہے جو گرم پانی کے ٹینک سے سب سے دور واقع ہے اور گرم پانی کے ٹینک تک جاتا ہے۔ دو نظام کی اقسام میں سے پہلے میں گرم پانی کے ہیٹر پر ایک پمپ نصب ہوتا ہے جبکہ "عام طور پر کھلا" تھرموسٹیٹک کنٹرول والو واٹر ہیٹر سے سب سے دور فکسچر پر نصب ہوتا ہے اور گرم پانی کے والو سے رابطہ کرنے کے بعد بند ہو جاتا ہے تاکہ گرم اور سرد لائنوں کے درمیان کراس اوور کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ دوسری قسم کا نظام تھرموسٹیٹک طور پر کنٹرول شدہ پمپ کا استعمال کرتا ہے جو واٹر ہیٹر سے سب سے دور نصب ہوتا ہے۔ تھرموسٹیٹک طور پر کنٹرول کیے جانے والے ان پمپوں میں اکثر بلٹ ان "عام طور پر بند" چیک والو ہوتا ہے جو ٹھنڈے پانی کی لائن میں پانی کو گرم پانی کی لائن میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ مخصوص ریٹرن لائن کے مقابلے میں، کولڈ واٹر لائن کو واپسی کے طور پر استعمال کرنے سے کولڈ واٹر پائپ (اور موجود پانی) کو گرم کرنے کا نقصان ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کی درست نگرانی اور فعال بہاؤ پر قابو ٹھنڈے پانی کی لکیر کے اندر ٹھنڈے پانی کے نقصان کو کم کر سکتا ہے۔ صنعت کے اندر تکنیکی ترقی ٹائمرز کو شامل کرنے کی اجازت دیتی ہے تاکہ دن کے مخصوص اوقات کے دوران کارروائیوں کو محدود کیا جا سکے تاکہ توانائی کے ضیاع کو کم کیا جا سکے۔ ٹیکنالوجی میں اضافی پیشرفتوں میں ایسے پمپ شامل ہیں جو گرم پانی کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے سائیکل آن اور آف کرتے ہیں بمقابلہ مسلسل چلنے والا پمپ جو زیادہ برقی توانائی استعمال کرتا ہے۔ اوپن لوپ گرم پانی کی گردش کے نظام میں گرم پانی کی لائن کی منتقلی کے واقعات کو روکنے سے توانائی کے ضیاع اور تکلیف میں کمی ممکن ہے جو پانی کو واٹر ہیٹر میں واپس لانے کے لیے ٹھنڈے پانی کی لائن کا استعمال کرتے ہیں۔ ہاٹ واٹر لائن سائفننگ اس وقت ہوتی ہے جب گرم پانی کی لائن کے اندر سے پانی سائفن یا گرم اور ٹھنڈے پانی کی لائنوں کے درمیان پانی کے دباؤ میں فرق کی وجہ سے ٹھنڈے پانی کی لائن میں مجبور ہوتا ہے۔ "عام طور پر بند" سولینائڈ والو کا استعمال ٹھنڈے پانی کے استعمال کے دوران گرم پانی کی لائنوں سے غیر گرم پانی کی منتقلی کو روک کر توانائی کی کھپت کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کا استعمال ٹھنڈے پانی کی لائنوں میں پانی کے دباؤ کو فوری طور پر کم کرتا ہے، گرم پانی کی لائنوں میں پانی کا زیادہ دباؤ "عام طور پر کھلے" تھرموسٹیٹک کراس اوور والو اور بیک فلو چیک والو (جو صرف ٹھنڈے پانی کو گرم پانی کی لائن میں بہنے سے روکتا ہے) کے ذریعے پانی کو مجبور کرتا ہے، جس سے واٹر ہیٹر پر توانائی کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرکولیٹر پمپ کے ممکنہ ضمنی اثرات پائپنگ سسٹم میں بڑھتی ہوئی گرمی کا نوٹس لینا ضروری ہے، جس کے نتیجے میں سسٹم کا دباؤ بڑھتا ہے۔ پانی کی حالت (یعنی تانبے اور نرم پانی) کے لیے حساس پائپنگ مسلسل بہاؤ سے بری طرح متاثر ہوگی۔ اگرچہ پانی محفوظ ہے، پائپنگ کے ذریعے پرجیوی حرارت کا نقصان اس سے گزرنے والی گرمی میں اضافے کے نتیجے میں زیادہ ہوگا۔ فنکشن کے مقداری اقدامات پمپ آپریشن کے دوران، روٹر کے مرکز میں مائع کے بہاؤ میں کمی واقع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سکشن پورٹ کے ذریعے مائع کی آمد ہوتی ہے۔ زیادہ دباؤ میں کمی کی صورت میں، روٹر کے کچھ حصوں میں، دباؤ پمپ شدہ مائع کے درجہ حرارت کے مطابق سنترپتی کے دباؤ سے کم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے نام نہاد کھوکھلی ہوتی ہے، یعنی۔ مائع بخارات۔ اس کی روک تھام کے لیے سکشن پورٹ (پمپ کے انلیٹ پر) میں دباؤ خالص مثبت سکشن ہیڈ (این پی ایس ایچ) کے ذریعے مائع درجہ حرارت کے مطابق سنترپتی دباؤ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ گردش کرنے والے پمپوں کے لیے درج ذیل پیرامیٹرز خصوصیت رکھتے ہیں: صلاحیت ق، پمپ پریشر  विचारणा (ڈیلیوری ہیڈ)، پمپ یونٹ کی کارکردگی η کے ساتھ توانائی کی کھپت P، امپیلر گردش کی رفتار n، NPSH اور آواز کی سطح L۔ عملی طور پر، اقدار کے درمیان گرافیکل تعلق Q، αp (αH)، P اور η استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو پمپ منحنی خطوط کہتے ہیں۔ ان کا تعین مطالعات کے ذریعے کیا جاتا ہے، جن کا طریقہ کار معیاری ہوتا ہے۔ ان منحنی خطوط کی وضاحت اس وقت کی جاتی ہے جب پانی کو 1000 کلوگرام/میٹر 3 کی کثافت اور 1 ملی میٹر 2/سیکنڈ کی حرکی چپچپا کے ساتھ پمپ کیا جاتا ہے۔ جب گردش کرنے والے پمپ کو مختلف کثافت اور چپچپا مائع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو پمپ کے منحنی خطوط کا دوبارہ حساب لگانا پڑتا ہے۔ یہ منحنی خطوط کیٹلاگ میں اور آپریشن اور دیکھ بھال کے دستی میں فراہم کیے جاتے ہیں، تاہم ان کا اسٹروک پمپ مینوفیکچررز کی وارنٹی کا موضوع ہے۔ سرکولیٹرز کے لیے EU ضابطے 1 جنوری 2013 سے، سرکولیٹرز کو یورپی ضابطے 641/2009 کی تعمیل کرنی ہوگی۔ یہ ضابطہ یورپی یونین کی ماحولیاتی پالیسی کا حصہ ہے۔ زون والو حوالہ جات کتابچہ پمپ بھی دیکھیں