Core shroud
کور کفن ایک سٹینلیس سٹیل سلنڈر ہے جو نیوکلیئر ری ایکٹر کور کے ارد گرد ہوتا ہے جس کا بنیادی کام ٹھنڈے پانی کے بہاؤ کو ہدایت دینا ہے۔ نیوکلیئر ری ایکٹر کور وہ جگہ ہے جہاں نیوکلیئر رد عمل ہوتے ہیں۔ چونکہ رد عمل ایکسوتھرمک ہوتے ہیں، اس لیے ری ایکٹر کے کور کو پگھلنے سے روکنے کے لیے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کور کفن اس ٹھنڈے پانی کو ری ایکٹر کور کی طرف بھیج کر مدد کرتا ہے، جو جوہری رد عمل کو استحکام فراہم کرتا ہے۔ ڈھانچہ بنیادی کفن ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر شدہ متعدد سلنڈریکل تھرمل شیلڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر تھرمل شیلڈ کے درمیان ایک افقی، سٹینلیس سٹیل سلنڈریکل پلیٹ ہوتی ہے جو تھرمل شیلڈز کو اپنی جگہ پر رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد پلیٹوں کو تھرمل شیلڈز کے ساتھ ویلڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک ٹھوس ڈھانچہ بنائیں۔ اس کے بعد عمودی ٹائی بولٹ کا استعمال ہر افقی پلیٹ کو ان کے ملحقہ تھرمل شیلڈز کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس سے سلنڈریکل کور کا کفن مستحکم ہوتا ہے۔ تھرمل شیلڈز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بنیادی کفن نیوکلیئر ری ایکٹر کے مرکز کے قریب موجود ہوتا ہے جہاں گرمی مسلسل موجود رہتی ہے۔ تھرمل شیلڈ گرمی کو جذب یا عکاسی کرکے کور کفن کو نقصان پہنچانے سے روکتے ہیں۔ کور کفن کی دیواریں نسبتا پتلی ہوتی ہیں، جن کی موٹائی تین سے پانچ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی کفن طویل عرصے تک زیادہ دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، اس لیے بنیادی کفن کے کام کے لیے موٹی دیواریں غیر ضروری ہوں گی۔ فنکشن پانی کے بہاؤ کی سمت کور کفن کا بنیادی کام ری ایکٹر پریشر برتن کے اندر پانی کے بہاؤ کے کرنٹ کو ہدایت کرنا ہے۔ ٹھنڈے پانی کو پانی کے بیرونی منبع سے ری ایکٹر کے دباؤ والے برتن میں پمپ کیا جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ری ایکٹر پریشر برتن کی دیوار اور کور کفن کی بیرونی دیوار کے درمیان نیچے بہتا ہے جہاں یہ ایندھن کی اسمبلیوں سے ملتا ہے۔ یہیں پر ٹھنڈا پانی گرم کیا جاتا ہے، اور گرم پانی ری ایکٹر پریشر برتن کی دیوار اور کور کفن کی بیرونی دیوار کے درمیان کے فرق کو واپس بہتا ہے۔ اس سے بھاپ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ پانی کو گرم کیا جاتا ہے، جو پھر بھاپ ٹربائن کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو جنریٹر کو طاقت دیتا ہے اور بجلی پیدا کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کو ری ایکٹر کے دباؤ والے برتن میں بھیج کر، اور گرم پانی کو اوپر اٹھنے اور بخارات بننے کی اجازت دے کر، کور کفن نے جوہری رد عمل کو کامیابی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا ہوگا۔ پانی کی سطح ری ایکٹر کے کور کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، بعض اوقات پانی کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ری ایکٹر کے برتن میں ہی سیلاب جیسا اثر پڑتا ہے۔ جہاز کے سیلاب آنے پر کور کا کفن اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے قابل ہونا چاہیے تاکہ ری ایکٹر کا کور پگھل نہ جائے۔ کور کفن کو اضافی پانی کے دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے بنایا جانا چاہیے کیونکہ اگر یہ گر جائے تو ایندھن کی اسمبلیاں مناسب طریقے سے ٹھنڈی نہیں ہو سکیں گی۔ دیکھ بھال 1990 میں، بنیادی کفنوں میں اسٹریس کوروژن کریکنگ (ایس سی سی) دریافت ہوئی، جس کے نتیجے میں بنیادی کفن کی دیکھ بھال کے بارے میں آگاہی میں اضافہ ہوا۔ دنیا بھر میں زیادہ تر جوہری بجلی گھروں میں معمول کے بنیادی کفن کے معائنے لازمی ہو گئے کیونکہ اگر ایک بنیادی کفن گر جائے تو جوہری پگھل سکتا ہے۔ کور کفن پھٹ جاتے ہیں کیونکہ جوہری رد عمل کی گرمی مستقل بہتے ہوئے پانی کے ساتھ مل کر بالآخر اسٹیل کی پلیٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے استعمال ہونے والا ایک طریقہ بنیادی کفن پلیٹوں کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ ایک اینکر بولٹ کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے، جو اسٹیل کی اضافی پلیٹوں کو بنیادی کفن کی سطح سے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح ڈھانچے کو تقویت ملتی ہے۔ یہ بنیادی کفن میں دراڑوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہونے والا سب سے عام طریقہ ہے کیونکہ یہ آسان اور نسبتا محفوظ ہے۔ بنیادی کفن کو تبدیل کرنا بھی ایک آپشن ہے، لیکن اس کی سفارش نہیں کی جاتی ہے کیونکہ پھٹی ہوئی پلیٹوں کو دستی طور پر ہٹانا ضروری ہے، جس سے مزدور تابکاری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ فوکوشیما داچی جوہری تباہی میں، ان کے بنیادی کفن میں دراڑیں دریافت ہوئی تھیں۔ اس مخصوص واقعہ میں، تاہم، کور کفن کریکنگ جوہری تباہی کی وجہ نہیں تھی۔ کئی دیگر عوامل، جیسے زلزلہ، سونامی، اور آلات کی ناکامی، جوہری بجلی گھر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ یہ قیاس کیا گیا ہے کہ اگر کریکنگ کی وجہ سے ایک بنیادی کفن گر جائے تو اس کے نتیجے میں تباہ کن جوہری پگھل سکتا ہے۔ حوالہ جات نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اجزاء