Sump pump
سمپ پمپ ایک ایسا پمپ ہے جو پانی جمع کرنے والے سمپ بیسن میں جمع ہونے والے پانی کو ہٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو عام طور پر گھروں اور دیگر عمارتوں کے تہہ خانے میں پایا جاتا ہے، یا دوسری جگہوں پر جہاں پانی کو ہٹانا ضروری ہے، جیسے تعمیراتی مقامات۔ پانی بیسن میں داخل ہونے والے بیسمنٹ واٹر پروفنگ سسٹم کے دائرے کے نالوں کے ذریعے داخل ہو سکتا ہے، یا بارش یا قدرتی زیر زمین پانی کے رساو کی وجہ سے اگر بیسمنٹ واٹر ٹیبل کی سطح سے نیچے ہے۔ زیادہ عام طور پر، "سمپ" کوئی بھی مقامی دباؤ ہے جہاں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، بہت سے صنعتی کولنگ ٹاورز میں ایک بلٹ ان سمپ ہوتا ہے جہاں ٹاور میں پانی کے سپرے نوزلز کی فراہمی کے لیے پانی کا ایک پول استعمال کیا جاتا ہے۔ سمپ پمپ صنعتی پلانٹس، تعمیراتی مقامات، کانوں، پاور پلانٹس، فوجی تنصیبات، نقل و حمل کی سہولیات، یا جہاں کہیں بھی پانی جمع ہو سکتا ہے، میں استعمال ہوتے ہیں۔ تفصیل سمپ پمپ کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے جہاں تہہ خانے میں سیلاب دوسری صورت میں ہو سکتا ہے، اور نمی کو حل کرنے کے لیے جہاں پانی کی میز کسی ڈھانچے کی بنیاد کے قریب یا اس سے اوپر ہو۔ سمپ پمپ پانی کو کسی بھی جگہ سے دور بھیجتے ہیں جہاں اب کوئی پریشانی نہیں ہے، جیسے کہ میونسپل طوفان کی نالی، ایک خشک کنواں، یا عمارت سے نیچے کی طرف صرف ایک کھلی ہوا کی جگہ (جسے بعض اوقات "دن کی روشنی میں پمپنگ" کہا جاتا ہے)۔ پمپ پرانی تنصیبات میں سینیٹری سیوریج میں خارج ہو سکتے ہیں۔ ایک بار قابل قبول سمجھے جانے کے بعد، یہ عمل اب پلمبنگ کوڈ یا میونسپل ضمنی قوانین کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ میونسپل سیوریج ٹریٹمنٹ سسٹم کو زیر کر سکتا ہے۔ میونسپلٹیز عمارتوں کے مالکان پر زور دیتی ہیں کہ وہ سینیٹری سیوروں سے سمپ پمپ کے اخراج کو منقطع کریں اور اس کا راستہ تبدیل کریں۔ تعمیل نہ کرنے پر جرمانے عائد کیے جا سکتے ہیں۔ بہت سے گھر مالکان کو اپنے سمپ پمپ کی ترتیبات وراثت میں ملی ہیں اور انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ان کا پمپ سینیٹری سیوریج میں خارج ہوتا ہے۔ سمپ پمپ کے نظام کو صنعتی اور تجارتی ایپلی کیشنز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سطح کی مٹی میں پانی کی میز سے متعلق مسائل کو کنٹرول کیا جا سکے۔ آرٹیسیئن ایکویفر یا وقتا فوقتا ہائی واٹر ٹیبل کی صورتحال پانی کی سنترپتی کی وجہ سے زمین کو غیر مستحکم بنا سکتی ہے۔ جب تک پمپ کام کرتا ہے، سطح کی مٹی مستحکم رہے گی۔ یہ سمپس عام طور پر دس فٹ یا اس سے زیادہ گہرائی میں ہوتے ہیں ؛ نالی دار دھات کے پائپ کے ساتھ قطار میں ہوتے ہیں جس میں سوراخ ہوتے ہیں یا نالے کے سوراخ ہوتے ہیں۔ ان میں بصری اور قابل سماعت الارم کے ساتھ الیکٹرانک کنٹرول سسٹم شامل ہو سکتے ہیں اور عام طور پر ملبے اور جانوروں کو گرنے سے روکنے کے لیے ڈھکے ہوتے ہیں۔ پاور سمپ پمپوں کو برقی طاقت کے ذخیرے میں لگایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں، ایک مخصوص سرکٹ کا استعمال کرنا زیادہ محفوظ ہے، جس میں اڑنے والے فیوز یا ٹرپڈ سرکٹ بریکر سے طاقت کھونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، وقف شدہ سرکٹ کو جی ایف سی آئی تحفظ کی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ برقی شور کی وجہ سے فالس ٹرپنگ کا کم خطرہ ہے، خاص طور پر گرج چمک کے دوران۔ وقف شدہ سرکٹ استقبالیہ کو پمپ کو ان پلگ کرنے کے خلاف انتباہ کرنے کے لیے خاص طور پر لیبل کیا جا سکتا ہے، یا پلگ کو ان پلگ کرنے کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک خصوصی برقرار رکھنے والے بریکٹ کا استعمال کرتے ہوئے منسلک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بجائے، پمپ کو برقی طاقت کے لیے ہارڈ وائرڈ کیا جا سکتا ہے، تاکہ اسے ان پلگ نہ کیا جا سکے۔ چونکہ پمپ نہ ہونے کی صورت میں سمپ بیسن اوور فلو ہو سکتا ہے، اس لیے بیک اپ سسٹم ان صورتوں کے لیے اہم ہے جب مرکزی بجلی طویل عرصے تک بند رہتی ہے، جیسے شدید طوفان کے دوران۔ کچھ سمپ پمپ بیٹری بیک اپ سسٹم سے خود بخود چل سکتے ہیں، یا ایک علیحدہ بیٹری سے چلنے والا سسٹم نصب کیا جا سکتا ہے، عام طور پر اس کے فلوٹ سوئچ کے ساتھ پرائمری پمپ کے فلوٹ سوئچ سے قدرے زیادہ سیٹ کیا جاتا ہے۔ علیحدہ جنریٹر کا استعمال ایک اور آپشن ہے۔ ان کے لیے اکثر دستی ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ متبادل طور پر، میونسپل دباؤ والے پانی کی فراہمی کچھ پمپوں کو طاقت دیتی ہے، جو واٹر ٹربائن کا استعمال کرتے ہوئے، یا وینٹوری اثر کا استعمال کرتے ہوئے کام کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیزائن بجلی کی ضرورت کو ختم کرتا ہے لیکن پینے کے قابل پانی کا استعمال کرتا ہے، ممکنہ طور پر اسے برقی پمپوں کے مقابلے میں چلانا زیادہ مہنگا بنا دیتا ہے اور پانی کو ٹھکانے لگانے کا ایک اضافی مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈیزائن بنیادی پمپوں کے بجائے بیک اپ پمپوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ متبادل بیک اپ بجلی کے ذرائع سے جانچنے کی اہم چیز یہ ہے کہ آیا وہ کافی بجلی فراہم کرتے ہیں۔ سمپ پمپوں کو کم از کم 230 وولٹ کی ضرورت ہوتی ہے حالانکہ ریاستہائے متحدہ میں چھوٹے ماڈل بعض اوقات 120 وولٹ پر چل سکتے ہیں۔ اسی طرح سمپ پمپوں کی واٹ اور ایم پی کی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں۔ صارفین کے ماڈل 700 رننگ واٹ سے لے کر 2300 واٹ اور اس سے زیادہ تک مختلف ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں، سمپ پمپوں کو چلانے کے لیے عام طور پر اضافی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے جسے اضافی اسٹارٹنگ واٹ کہا جاتا ہے۔ یہ چلتی ہوئی واٹ اور ایم پی کی ضروریات سے 1.5 گنا اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ صنعتی سمپ پمپ دوسرے ذرائع سے چلائے جا سکتے ہیں، جیسے بھاپ یا کمپریسڈ ہوا، خاص طور پر بیک اپ پمپوں کے لیے یا ایسی جگہوں پر جہاں دیکھ بھال کے لیے رسائی مشکل ہو۔ جسمانی ترتیب عام طور پر سمپ پمپ پیکجوں کی دو قسمیں ہیں: پیڈسٹل اور سبمرسیبل۔ پیڈسٹل پمپ کے معاملے میں، موٹر کو سمپ کے اوپر اچھی طرح نصب کیا جاتا ہے، جہاں اس کی خدمت زیادہ آسانی سے کی جاتی ہے اور اس کے خشک رہنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس قسم کی تنصیب زیادہ نمایاں ہے، اور زیادہ جسمانی جگہ لے سکتی ہے۔ پمپ امپیلر ایک طویل، عمودی توسیعی شافٹ کے ذریعے چلایا جاتا ہے اور امپیلر پمپ کی بنیاد میں ایک سکرول ہاؤسنگ میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف سبمرسیبل پمپ مکمل طور پر سمپ کے اندر نصب ہوتا ہے، اور برقی شارٹ سرکٹس کو روکنے کے لیے خاص طور پر سیل کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں بحث ہے کہ سمپ پمپ کی کون سی قسم بہتر ہے۔ پیڈسٹل سمپ پمپ عام طور پر زیادہ دیر تک (25 سے 30 سال) چلتے ہیں اگر انہیں مناسب طریقے سے نصب کیا جائے اور ملبے سے پاک رکھا جائے۔ وہ کم مہنگے اور خدمت کرنے یا تبدیل کرنے میں آسان ہیں۔ سبمرسیبل پمپ صرف 5 سے 15 سال تک چل سکتے ہیں، اور اگر ان کا واٹر پروف انکلوزر لیک ہو جائے تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ وہ خریدنے کے لیے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں لیکن بغیر کسی رکاوٹ کے کچھ ملبہ اٹھا سکتے ہیں۔ اجزاء ریاستہائے متحدہ میں جدید سمپ پمپ اجزاء کو معیاری بنایا گیا ہے۔ وہ پر مشتمل ہوتے ہیں: ایک پلاسٹک، دھات، یا کنکریٹ کنٹینر جو سمپ بیسن بناتا ہے، تقریبا 2 فٹ (0.6 میٹر) چوڑا اور 2 سے 3 فٹ (0.6 سے 1 میٹر) گہرا، 15 سے 25 یو ایس گیلن (60 سے 100 لیٹر) کی گنجائش ؛ ایک سمپ پمپ، یا تو 1/3 یا 1/2 ہارس پاور (200 یا 400 ڈبلیو)، یا تو بیٹری یا مین سے چلنے والے (یا دونوں)۔ پمپ کا انتخاب سمپ پمپ کے انتخاب پر غور کیا جا سکتا ہے: خودکار بمقابلہ دستی آپریشن-پمپ کو سطح کے سوئچ کے ذریعے خود بخود کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پاور-سمپ پمپ موٹو پاور 1/4 ہارس پاور سے متعدد ہارس پاور تک مختلف ہوگی۔ ہیڈ پریشر-سمپ پمپ کا ہائیڈرولک ہیڈ پریشر اس زیادہ سے زیادہ اونچائی کو بیان کرتا ہے جس پر پمپ پانی منتقل کرے گا۔ مثال کے طور پر، ایک سمپ پمپ جس کا زیادہ سے زیادہ سر 15 فٹ (4.6 میٹر) ہے (جسے شٹ آف ہیڈ بھی کہا جاتا ہے) پانی کو 15 فٹ (4.6 میٹر) اوپر اٹھائے گا اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر بہاؤ کھو دے۔ پاور کارڈ کی لمبائی-مرکزی سروس پینل سے طویل فاصلے پر زیادہ طاقتور برقی موٹر کو چلانے کے لیے مناسب پمپ کی کارکردگی کے لیے موٹر پر کافی وولٹیج کو یقینی بنانے کے لیے بھاری گیج وائرنگ کی ضرورت ہوگی۔ فیز اور وولٹیج-اے سی مینز سے چلنے والے سمپ پمپ سنگل فیز یا تھری فیز انڈکشن موٹروں کے ساتھ دستیاب ہیں، جن کی درجہ بندی 110-120، 220-240، یا 460 وولٹ کے لیے کی گئی ہے۔ تھری فیز پاور عام طور پر رہائشی مقامات پر دستیاب نہیں ہوتی، لیکن صنعتی مقامات پر عام ہے۔ واٹر لیول سینسنگ سوئچ کی قسم-پریشر سوئچ مکمل طور پر بند ہوتے ہیں، عام طور پر پمپ باڈی کے اندر، انہیں سمپ بیسن میں رکاوٹوں یا تیرتے ہوئے ملبے سے محفوظ بناتے ہیں۔ فلوٹ سوئچ، خاص طور پر لچکدار برقی کیبل کی مختصر لمبائی کے اختتام سے منسلک اقسام، الجھ سکتی ہیں یا رکاوٹ بن سکتی ہیں، خاص طور پر اگر شروع اور رکتے وقت ٹارک کے اثرات کی وجہ سے پمپ بیسن میں حرکت کا شکار ہو۔ پریشر سوئچ عام طور پر فیکٹری سیٹ ہوتے ہیں اور سایڈست نہیں ہوتے ہیں، جبکہ فلوٹ سوئچ کو سمپ بیسن میں پانی کی اونچی اور نچلی سطح مقرر کرنے کے لیے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور آپشن فیلڈ ایفیکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سالڈ اسٹیٹ سوئچ ہے، جو اندرونی سوئچ اور پگگی بیک پلگ کے استعمال سے پمپ کو آن اور آف کر سکتا ہے۔ اہم ایپلی کیشنز کے لیے بیک اپ سسٹم اور الارم۔ بیک اپ اجزاء ایک ثانوی، عام طور پر بیٹری سے چلنے والا سمپ پمپ کام کر سکتا ہے اگر پہلا پمپ ناکام ہو جائے۔ بیٹری سے چلنے والے ثانوی پمپ میں ایک علیحدہ بیٹری اور چارجر سسٹم ہوگا جو معمول کی فراہمی میں خلل پڑنے پر بجلی فراہم کرے گا۔ متبادل سمپ پمپ کے نظام کو میونسپل پانی کے دباؤ سے چلایا جا سکتا ہے۔ پانی سے چلنے والے ایجیکٹر پمپوں میں ایک علیحدہ پمپ، فلوٹ اور چیک والو ہوتا ہے۔ بیک اپ پمپ کو کنٹرول کرنے والا فلوٹ عام ہائی واٹر مارک کے اوپر سمپ گڑھے میں نصب ہوتا ہے۔ عام حالات میں، مرکزی برقی طاقت والا سمپ پمپ پمپنگ کے تمام فرائض انجام دے گا۔ جب پانی کسی بھی وجہ سے معمول سے زیادہ بڑھتا ہے، تو سمپ میں بیک اپ فلوٹ اٹھا لیا جاتا ہے اور بیک اپ سمپ پمپ کو چالو کر دیتا ہے۔ ہائی پریشر پانی کی فراہمی کے لیے ایک ایجیکٹر پمپ کو باغ کی نلی سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، پانی کو لے جانے کے لیے ایک اور نلی کے ساتھ۔ اگرچہ اس طرح کے ایجیکٹر پمپ پانی کو ضائع کرتے ہیں اور نسبتا غیر موثر ہوتے ہیں، لیکن ان میں حرکت پذیر پرزے نہ ہونے کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ سب سے زیادہ وشوسنییتا پیش کرتے ہیں۔ اگر بیک اپ سمپ سسٹم شاذ و نادر ہی استعمال کیا جاتا ہے، تو جزو کی ناکامی نظر نہیں آسکتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر سسٹم ناکام ہو سکتا ہے۔ کچھ بیٹری کنٹرول یونٹ وقتا فوقتا نظام کی جانچ کرتے ہیں اور ناکام برقی اجزاء پر الرٹ دیتے ہیں۔ پانی کی سطح بہت زیادہ بڑھنے پر الارم بجانے کے لیے ایک سادہ، بیٹری سے چلنے والا واٹر الارم سمپ کے اوپری حصے کے نیچے تھوڑے فاصلے پر لٹکایا جا سکتا ہے۔ الارم صرف مقامی طور پر لگ سکتا ہے، یا اختیاری طور پر ٹیلی فون یا سیل فون ڈیٹا لنک کے ذریعے ریموٹ نوٹیفکیشن کو متحرک کر سکتا ہے۔ سمپ پمپ کا استعمال کرتے وقت کچھ عام غلطیاں یہ ہیں: سمپ پمپ کو رکاوٹوں اور ملبے سے پاک نہ رکھنا ڈھیلی بجری، چھوٹی چٹانوں یا گاد کو سمپ پمپ میں داخل ہونے کی اجازت دینا پیشہ ورانہ مرمت کے بعد سمپ پمپ کو چیک کرنا بھول جانا ڈرینیج لائن کو نظر انداز کرنا سمپ پمپ کی باقاعدگی سے جانچ کرنے میں ناکامی، بشمول بیسن کی صفائی، تار کی جانچ، اور فلوٹ سوئچ کی جانچ، ڈسچارج پائپوں پر توجہ نہ دینا، جو خراب یا رکاوٹ بن سکتے ہیں، جیسے سمپ پمپ موٹر کے ساتھ نظر انداز کرنے کے مسائل، جیسے کہ بند شدہ پائپ یا رکے ہوئے والو۔ دیکھ بھال سمپ بیسن اور سمپ پمپ کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ عام سفارشات تجویز کرتی ہیں کہ ہر سال آلات کی جانچ اور جانچ کی جائے۔ پانی کی سطح زیادہ ہونے، پانی کی نکاسی، یا موسمی حالات کی وجہ سے اکثر چلنے والے پمپوں کی زیادہ کثرت سے جانچ کی جانی چاہیے۔ سمپ پمپ، مکینیکل آلات ہونے کے ناطے، بالآخر ناکام ہو جائیں گے، جو سیلاب زدہ تہہ خانے اور مہنگی مرمت کا باعث بن سکتے ہیں۔ نظام میں کمی (متعدد/ثانوی پمپ) بنیادی نظام پر دیکھ بھال اور مرمت کی ضرورت پڑنے پر مسائل سے بچنے میں مدد کر سکتی ہے۔ سمپ پمپ کی جانچ کرتے وقت اور اسے صاف کرتے وقت، کارکردگی کو بڑھانے اور پمپ کی زندگی کو بڑھانے کے لیے گندگی، بجری، ریت اور دیگر ڈھیلے ملبے کو ہٹایا جانا چاہیے۔ یہ رکاوٹیں پمپ کی سمپ کو نکالنے کی صلاحیت کو کم کر سکتی ہیں، اور سمپ کو زیادہ بہاؤ کی اجازت دے سکتی ہیں۔ چیک والو بھی ملبے سے جام ہو سکتا ہے۔ ڈسچارج لائن کے کھلنے کا وقتا فوقتا معائنہ، جب قابل اطلاق ہو، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ لائن میں کوئی رکاوٹ یا پابندیاں نہیں ہیں۔ جزوی طور پر رکاوٹ والی ڈسچارج لائن سمپ پمپ کو زیادہ محنت کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اور اس کے زیادہ گرم ہونے اور ناکام ہونے کے امکانات کو بڑھا سکتی ہے۔ فلوٹ سوئچ کا استعمال پانی کے پہلے سے طے شدہ سطح تک بڑھنے پر خود بخود سمپ پمپ کو آن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ فلوٹ سوئچوں کو سمپ کے اندر کسی بھی رکاوٹ سے پاک رکھنا چاہیے۔ فلوٹ گارڈ کا استعمال فلوٹ سوئچ کو غلطی سے پمپ ہاؤسنگ پر آرام کرنے اور آن رہنے سے روکنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی سمپ پمپ طویل عرصے تک کام کرتا رہتا ہے (خاص طور پر سبمرسیبلز کے لیے ٹھنڈے پانی کی عدم موجودگی میں) تو یہ زیادہ گرم ہو سکتا ہے یا جل سکتا ہے۔ چونکہ مکینیکل فلوٹ سوئچ ختم ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کی وقتا فوقتا دستی طور پر جانچ کی جانی چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ آزادانہ طور پر حرکت کرتے رہیں اور یہ کہ سوئچ کے رابطے ٹھیک سے کھل اور بند ہو رہے ہیں۔ اگر کھڑے پانی میں چھوڑ دیا جائے تو پیڈسٹل پمپوں کو وقتا فوقتا دستی طور پر چلایا جانا چاہیے، چاہے سمپ میں پانی اتنا اونچا نہ ہو کہ فلوٹ سوئچ کو ٹرپ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پمپ سمپ میں موجود تمام پانی کو ہٹانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اور پمپ امپیلر شافٹ کے لیے نچلا اثر یا جھاڑی ڈوبی رہتی ہے، جس سے یہ کٹاؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور بالآخر ڈرائیو شافٹ کو اثر میں منجمد کر دیتا ہے۔ متبادل طور پر، ایک پیڈسٹل پمپ جس کے طویل عرصے تک بیکار رہنے کی توقع کی جاتی ہے اسے سمپ سے ہٹا کر پانی سے باہر ذخیرہ کیا جانا چاہیے، یا سمپ کو باہر نکال کر باقی پانی کے کنویں کی سطح کو نچلے شافٹ بیرنگ سے نیچے لایا جانا چاہیے۔ آخر میں، اگر ایک آزاد واٹر ڈیٹیکٹر اور الارم سسٹم نصب ہے، تو اس کی باقاعدگی سے جانچ کی جانی چاہیے۔ یہ بھی دیکھیں بلج پمپ چوپر پمپ سیوریج پمپ حوالہ جات مزید پڑھنے این کیمرون سیگل، "سمپ پمپ کی غلطی، یا آپ کا؟" "، واشنگٹن پوسٹ، اگست 9، 2008" سمپ پمپ پانی کو باہر رکھنے میں مدد کرتا ہے "، نارتھ ڈکوٹا اسٹیٹ یونیورسٹی ایکسٹینشن سروس، جون 14، 2005 تھامس شیرر،" سمپ پمپ سوالات "، نارتھ ڈکوٹا اسٹیٹ یونیورسٹی ایکسٹینشن سروس" سائزنگ اپ اے سمپ پمپ "(پی ڈی ایف)، یونیورسٹی آف الینوائے ایکسٹینشن ہوم ایپلائینسز پلمبنگ پمپس اسٹورم واٹر مینجمنٹ