Gas meter
گیس میٹر ایک خصوصی بہاؤ میٹر ہے، جو قدرتی گیس اور مائع پٹرولیم گیس جیسی ایندھن گیسوں کے حجم کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گیس میٹر رہائشی، تجارتی اور صنعتی عمارتوں میں استعمال ہوتے ہیں جو گیس یوٹیلیٹی کے ذریعہ فراہم کردہ ایندھن گیس استعمال کرتے ہیں۔ گیسوں کی پیمائش مائعوں کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ناپی گئی مقدار درجہ حرارت اور دباؤ سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ گیس میٹر ایک متعین حجم کی پیمائش کرتے ہیں، قطع نظر میٹر کے ذریعے بہنے والی گیس کی دباؤ والی مقدار یا معیار سے قطع نظر۔ ایک میٹر سے گزرنے والی گیس کی اصل مقدار اور قیمت کی پیمائش کے لیے درجہ حرارت، دباؤ اور حرارتی قدر کا معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ گیس میٹر کے کئی مختلف ڈیزائن عام استعمال میں ہیں، جو پیمائش کی جانے والی گیس کے حجم کے بہاؤ کی شرح، متوقع بہاؤ کی حد، پیمائش کی جانے والی گیس کی قسم اور دیگر عوامل پر منحصر ہیں۔ گیس میٹر جو 1970 کی دہائی سے پہلے بنائی گئی عمارتوں میں سرد آب و ہوا میں موجود ہوتے ہیں عام طور پر گھر کے اندر، عام طور پر تہہ خانے یا گیراج میں واقع ہوتے تھے۔ اس کے بعد سے، اکثریت کو اب باہر رکھا گیا ہے حالانکہ خاص طور پر پرانے شہروں میں کچھ مستثنیات ہیں۔ گیس میٹر کی اقسام ڈایفگرام/گھنٹی میٹر یہ سب سے عام قسم کے گیس میٹر ہیں، جو تقریبا تمام رہائشی اور چھوٹی تجارتی تنصیبات میں دیکھے جاتے ہیں۔ میٹر کے اندر دو یا دو سے زیادہ چیمبر ہوتے ہیں جو متحرک ڈایفگرام سے بنتے ہیں۔ اندرونی والو کے ذریعے گیس کے بہاؤ کے ساتھ، چیمبر باری باری گیس کو بھرتے اور نکالتے ہیں، جس سے میٹر کے ذریعے تقریبا مسلسل بہاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ڈایفگرام پھیلتے اور سکڑتے ہیں، کرینک سے جڑے لیورز ڈایفگرام کی لکیری حرکت کو کرینک شافٹ کی روٹری حرکت میں تبدیل کرتے ہیں جو بنیادی بہاؤ عنصر کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ شافٹ اوڈومیٹر جیسے کاؤنٹر میکانزم کو چلا سکتا ہے یا یہ فلو کمپیوٹر کے لیے برقی دال پیدا کر سکتا ہے۔ ڈایفگرام گیس میٹر مثبت نقل مکانی کے میٹر ہوتے ہیں۔ روٹری میٹر انتہائی مشینی صحت سے متعلق آلات ہیں جو ڈایفگرام میٹر سے زیادہ حجم اور دباؤ کو سنبھالنے کے قابل ہیں۔ میٹر کے اندر، دو اعداد و شمار "8" کی شکل کے لوبز، روٹرز (جسے امپیلرز یا پسٹن بھی کہا جاتا ہے)، عین مطابق صف بندی میں گھومتے ہیں۔ ہر موڑ کے ساتھ، وہ میٹر کے ذریعے گیس کی ایک مخصوص مقدار منتقل کرتے ہیں۔ آپریٹنگ اصول روٹس بلوور سے ملتا جلتا ہے۔ کرینک شافٹ کی گردش ایک بنیادی بہاؤ عنصر کے طور پر کام کرتی ہے اور فلو کمپیوٹر کے لیے برقی دال پیدا کر سکتی ہے یا اوڈومیٹر جیسے کاؤنٹر کو چلا سکتی ہے۔ ٹربائن میٹر ٹربائن گیس میٹر میٹر سے گزرنے والی گیس کی رفتار کا تعین کرکے گیس کے حجم کا اندازہ لگاتے ہیں۔ چونکہ گیس کے حجم کا اندازہ بہاؤ سے لگایا جاتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ بہاؤ کے حالات اچھے ہوں۔ ایک چھوٹی اندرونی ٹربائن گیس کی رفتار کی پیمائش کرتی ہے، جو میکانکی طور پر مکینیکل یا الیکٹرانک کاؤنٹر میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ میٹر گیس کے بہاؤ میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن بہاؤ کی کم شرحوں کی پیمائش کرنے میں محدود ہوتے ہیں۔ محوری میٹر ایک محوری گیس میٹر پائپ کی سیدھی لمبائی پر مشتمل ہوتا ہے جس کے اندر ایک واضح طور پر معروف محوری پلیٹ دباؤ میں کمی پیدا کرتی ہے، جس سے بہاؤ متاثر ہوتا ہے۔ محوری میٹر ایک قسم کے تفریقی میٹر ہیں، یہ سب جان بوجھ کر ڈیزائن کردہ اور نصب شدہ بہاؤ کی خلل میں دباؤ کے فرق کی پیمائش کرکے گیس کے بہاؤ کی شرح کا اندازہ لگاتے ہیں۔ سیال کی درست پیمائش کے لیے میٹر کے تفریق دباؤ کے علاوہ گیس کے جامد دباؤ، کثافت، چپچپا پن اور درجہ حرارت کو ناپا یا جانا جانا چاہیے۔ محوری میٹر اکثر بہاؤ کی شرحوں کی ایک بڑی رینج کو نہیں سنبھالتے ہیں۔ تاہم انہیں صنعتی ایپلی کیشنز میں قبول کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہیں فیلڈ سروس کرنا آسان ہے اور ان کے کوئی حرکت پذیر حصے نہیں ہیں۔ الٹراسونک فلو میٹر ان میٹر کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں جو خالص طور پر مکینیکل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اہم سگنل پروسیسنگ اور کمپیوٹیشن کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ الٹراسونک میٹر پائپ کے اندر گیسی میڈیم میں آواز کے سفر کی رفتار کی پیمائش کرکے گیس کی حرکت کی رفتار کی پیمائش کرتے ہیں۔ امریکن گیس ایسوسی ایشن ان میٹرز کے مناسب استعمال اور تنصیب کا احاطہ کرتی ہے، اور یہ ایک معیاری رفتار کی آواز کے حساب کی وضاحت کرتی ہے جو ایک معروف دباؤ، درجہ حرارت اور ساخت کے ساتھ گیس میں آواز کی رفتار کی پیش گوئی کرتی ہے۔ الٹراسونک بہاؤ میٹر کی سب سے وسیع اقسام پائپ میں متعدد راستوں پر آواز کی اوسط رفتار ہے۔ فیکٹری میں ہر راستے کی لمبائی کو درست طریقے سے ماپا جاتا ہے۔ ہر راستہ ایک سرے پر الٹراسونک ٹرانسڈیوسر اور دوسرے سرے پر سینسر پر مشتمل ہوتا ہے۔ میٹر ٹرانسڈیوسر کے ساتھ ایک 'پنگ' بناتا ہے اور سینسر کے صوتی نبض حاصل کرنے سے پہلے گزرے ہوئے وقت کی پیمائش کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ راستے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ آواز کی دالوں کی پرواز کے اوقات کے مجموعے کو پرواز کی لمبائی کے مجموعے سے تقسیم کیا جا سکے تاکہ اوپر کی سمت میں آواز کی اوسط رفتار فراہم کی جا سکے۔ یہ رفتار گیس میں آواز کی رفتار سے اس رفتار سے مختلف ہوتی ہے جس پر گیس پائپ میں حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ دوسرے راستے ایک جیسے یا ایک جیسے ہو سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ آواز کی دالیں نیچے کی طرف سفر کرتی ہیں۔ میٹر پھر گیس کے بہاؤ کی رفتار کا حساب لگانے کے لیے اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف کی رفتار کے درمیان فرق کا موازنہ کرتا ہے۔ الٹراسونک میٹر زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور پیمائش شدہ گیس میں بالکل بھی مائع موجود نہ ہونے کے ساتھ بہترین کام کرتے ہیں، لہذا وہ بنیادی طور پر ہائی فلو، ہائی پریشر ایپلی کیشنز جیسے یوٹیلیٹی پائپ لائن میٹر اسٹیشنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جہاں گیس ہمیشہ خشک اور دبلی پتلی ہوتی ہے، اور جہاں بڑی رقم کی وجہ سے چھوٹی متناسب غلطیاں ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ الٹراسونک میٹر کا ٹرن ڈاؤن تناسب شاید کسی بھی قدرتی گیس میٹر کی قسم میں سب سے بڑا ہوتا ہے، اور اعلی معیار کے الٹراسونک میٹر کی درستگی اور رینج کی صلاحیت دراصل ٹربائن میٹر سے زیادہ ہوتی ہے جس کے خلاف وہ ثابت ہوتے ہیں۔ الٹراسونک میٹر کی سستی اقسام کلیمپ آن فلو میٹر کے طور پر دستیاب ہیں، جن کا استعمال بغیر کسی مداخلت کے پائپ کے کسی بھی قطر میں بہاؤ کی پیمائش کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے آلات دو قسم کی ٹیکنالوجی پر مبنی ہوتے ہیں: (1) پرواز کا وقت یا ٹرانزٹ کا وقت ؛ اور (2) باہمی ارتباط۔ دونوں ٹیکنالوجیز میں ٹرانسڈیوسرز شامل ہوتے ہیں جو صرف پائپ پر جڑے ہوتے ہیں اور پائپ کے سائز اور شیڈول کے ساتھ پروگرام کیے جاتے ہیں اور بہاؤ کا حساب لگانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کے میٹر قدرتی گیس، نائٹروجن، کمپریسڈ ہوا اور بھاپ سمیت تقریبا کسی بھی خشک گیس کی پیمائش کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مائع کے بہاؤ کی پیمائش کے لیے بھی کلیمپ آن میٹر دستیاب ہیں۔ کوریولیس میٹر عام طور پر ایک یا زیادہ پائپ ہوتے ہیں جن میں طول البلد یا محوری طور پر بے گھر حصے ہوتے ہیں جو گونج تعدد پر کمپن کرنے کے لیے پرجوش ہوتے ہیں۔ کوریولیس میٹر مائع اور گیسوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ جب بے گھر حصے کے اندر سیال آرام میں ہوتا ہے، تو بے گھر حصے کا اوپر اور نیچے کا حصہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مرحلے میں کمپن کریں گے۔ اس کمپن کی تعدد کا تعین پائپ کی مجموعی کثافت (بشمول اس کے مندرجات) سے ہوتا ہے۔ یہ میٹر کو حقیقی وقت میں گیس کے بہاؤ کی کثافت کی پیمائش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم، ایک بار جب سیال بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو کوریولیس قوت عمل میں آتی ہے۔ یہ اثر اپ اسٹریم اور ڈاون اسٹریم حصوں کے کمپن میں مرحلے کے فرق اور پائپ میں موجود سیال کے بڑے پیمانے پر بہاؤ کی شرح کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک بار پھر، تخمینہ کی مقدار، ینالاگ کنٹرول اور حساب کی وجہ سے جو ایک کوریولیس میٹر کے لیے اندرونی ہے، میٹر صرف اپنے جسمانی اجزاء کے ساتھ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ایکچوایشن، سینسنگ، الیکٹرانک اور کمپیوٹیشنل عناصر ہیں جو میٹر کے کام کرنے کے لیے موجود ہونے چاہئیں۔ کوریولیس میٹر بہاؤ کی شرحوں کی ایک وسیع رینج کو سنبھال سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر بہاؤ کو آؤٹ پٹ کرنے کی منفرد صلاحیت رکھتے ہیں-اس سے بڑے پیمانے پر بہاؤ کی پیمائش کے لیے فی الحال دستیاب بہاؤ کی پیمائش کی سب سے زیادہ درستگی ملتی ہے۔ چونکہ وہ بہاؤ کی کثافت کی پیمائش کرتے ہیں، اس لیے کوریولیس میٹر بہاؤ کے حالات میں گیس کے بہاؤ کی شرح کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ امریکن گیس ایسوسی ایشن کی رپورٹ نمبر۔ 11 کوریولس میٹر سے قدرتی گیس کی پیمائش کرتے وقت اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے رہنما خطوط فراہم کرتا ہے۔ حرارت کی قیمت گیس میٹر کے ذریعہ فراہم کردہ گیس کے بہاؤ کا حجم صرف وہی ہے، حجم کا پڑھنا۔ گیس کا حجم گیس کے معیار یا جلنے پر دستیاب حرارت کی مقدار کو مدنظر نہیں رکھتا ہے۔ یوٹیلیٹی صارفین کو گیس میں دستیاب حرارت کے مطابق بل دیا جاتا ہے۔ ہر بلنگ سائیکل میں گیس کے معیار کو ماپا اور ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اسے کئی ناموں سے کیلوری کی قدر، حرارتی قدر، یا تھرم قدر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ قدرتی گیس کی کیلوری کی قیمت ایک پروسیس گیس کرومیٹوگراف کا استعمال کرتے ہوئے حاصل کی جا سکتی ہے، جو گیس کے ہر جزو کی مقدار کی پیمائش کرتا ہے، یعنی: میتھین ایتھین ہائیڈروجن کاربن مونو آکسائیڈ آبی بخارات مزید برآں، حجم سے تھرمل توانائی میں تبدیل کرنے کے لیے، گیس کے دباؤ اور درجہ حرارت کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ دباؤ عام طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے ؛ میٹر کو صرف دباؤ ریگولیٹر کے فورا نیچے کی طرف نصب کیا جاتا ہے اور اس دباؤ پر درست طریقے سے پڑھنے کے لیے انشانکن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دباؤ معاوضہ یوٹیلیٹی کے بلنگ سسٹم میں ہوتا ہے۔ مختلف درجہ حرارت کو اتنی آسانی سے سنبھالا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ میٹر بلٹ ان درجہ حرارت معاوضے کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے ہیں تاکہ انہیں ان کے ڈیزائن کردہ درجہ حرارت کی حد سے معقول حد تک درست رکھا جا سکے۔ دیگر کو الیکٹرانک طور پر درجہ حرارت کے لیے درست کیا جاتا ہے۔ اشارے دینے والے آلات کسی بھی قسم کے گیس میٹر کو مختلف قسم کے اشارے کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ عام اشارے ہیں جو ایک سے زیادہ گھڑی ہینڈز (پوائنٹر اسٹائل) یا اوڈومیٹر کی طرح ڈیجیٹل ریڈ آؤٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن مختلف اقسام کے ریموٹ ریڈ آؤٹ بھی مقبول ہو رہے ہیں-خودکار میٹر ریڈنگ اور اسمارٹ میٹر دیکھیں۔ درستگی کے قابل قبول درجے کے اندر استعمال ہونے والی گیس کے حجم کو درج کرنے کے لیے درستگی گیس میٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ رجسٹرڈ حجم میں کوئی بھی اہم غلطی گیس فراہم کنندہ کو ہونے والے نقصان، یا صارف کے زیادہ بل ہونے کی نمائندگی کر سکتی ہے۔ درستگی عام طور پر قانون میں اس مقام کے لیے رکھی جاتی ہے جس میں میٹر نصب کیا جاتا ہے۔ اگر درستگی متنازعہ ہو تو قانونی دفعات کو بھی ایک طریقہ کار کی وضاحت کرنی چاہیے جس پر عمل کیا جائے۔ برطانیہ میں، یورپی پیمائش کے آلات کی ہدایت سے پہلے تیار کردہ گیس میٹر کے لیے اجازت شدہ غلطی ± 2 ٪ ہے۔ تاہم، یورپی پیمائش کے آلات کی ہدایت نے پورے یورپ میں گیس میٹر کی غلطیوں کو ہم آہنگ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہدایت کے نافذ ہونے کے بعد سے تیار کردہ میٹر کو ± 3 ٪ کے اندر پڑھنا ضروری ہے۔ جن میٹر کی درستگی گاہک کے ذریعہ متنازعہ ہے انہیں کسی منظور شدہ میٹر معائنہ کار کے ذریعہ جانچ کے لیے ہٹانا پڑتا ہے۔ اگر میٹر مقررہ حدود سے باہر پایا جاتا ہے، تو سپلائر کو غلط طریقے سے ناپی گئی گیس کے لیے صارف کو رقم واپس کرنی ہوگی جبکہ اس صارف کے پاس وہ میٹر تھا (لیکن اس کے برعکس نہیں)۔ کوئی بھی رقم کی واپسی پچھلے چھ سالوں تک محدود ہے۔ اگر میٹر کی جانچ نہیں کی جا سکتی یا اس کی ریڈنگ ناقابل اعتماد ہے، تو صارف اور فراہم کنندہ کو تصفیے پر بات چیت کرنی ہوگی۔ اگر میٹر حد کے اندر پڑھتا ہوا پایا جاتا ہے، تو صارف کو جانچ کے اخراجات ادا کرنے ہوتے ہیں (اور کوئی بقایا معاوضہ ادا کرنا ہوتا ہے)۔ یہ الیکٹرک میٹر پر پوزیشن سے متصادم ہے، جہاں ٹیسٹ مفت ہے اور رقم کی واپسی صرف اس صورت میں دی جاتی ہے جب میٹر کو غلط طریقے سے پڑھنا شروع کرنے کی تاریخ کا تعین کیا جا سکے۔ ریموٹ ریڈنگ گیس میٹر کے لیے مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اکثر میٹر پر نصب الیکٹرانک پلس آؤٹ پٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ مختلف سٹائل دستیاب ہیں لیکن سب سے زیادہ عام کانٹیکٹ کلوزر سوئچ ہے۔ بہاؤ کی پیمائش کے حسابات ٹربائن، روٹری، اور ڈایفگرام میٹر کو امریکن گیس ایسوسی ایشن کی رپورٹ نمبر 1 میں مخصوص حساب کا استعمال کرتے ہوئے معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ 7. یہ معیاری حساب بنیادی حالات کے ایک سیٹ پر حجم کی مقدار کے حساب سے حجم کی مقدار کی تلافی کرتا ہے۔ اے جی اے 7 کا حساب خود ایک سادہ تناسب ہے اور بنیادی طور پر، بہتے ہوئے حالات میں گیس کے حجم یا شرح کو بنیادی حالات میں حجم یا شرح میں ترجمہ کرنے کے لیے کثافت کی اصلاح کا ایک طریقہ ہے۔ اوریفس میٹر ایک بہت عام طور پر استعمال ہونے والا قسم کا میٹر ہے، اور ان کے وسیع پیمانے پر استعمال کی وجہ سے، اوریفس میٹر کے ذریعے گیس کے بہاؤ کی خصوصیات کا باریک بینی سے مطالعہ کیا گیا ہے۔ امریکن گیس ایسوسی ایشن کی رپورٹ نمبر۔ 3 قدرتی گیس کی سوراخ کی پیمائش سے متعلق مسائل کی ایک وسیع رینج سے متعلق ہے، اور یہ ایک معروف ساخت کے ساتھ گیس کے تفریق دباؤ، جامد دباؤ، اور درجہ حرارت کی بنیاد پر قدرتی گیس کے بہاؤ کی شرحوں کا حساب لگانے کے لیے ایک الگورتھم کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ حسابات جزوی طور پر مثالی گیس کے قانون پر منحصر ہوتے ہیں اور اس حقیقت کا حساب لگانے کے لیے کہ حقیقی گیسیں مثالی نہیں ہیں، گیس کمپریسبلٹی کے حساب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بہت عام طور پر استعمال ہونے والا کمپریسبلٹی حساب امریکن گیس ایسوسی ایشن کی رپورٹ نمبر۔ 8، تفصیل کی خصوصیت۔ دھاگے کے سائز کے معیار رہائشی، تجارتی اور صنعتی گیس میٹر کے اپنے معیاری دھاگے کے سائز ہوتے ہیں۔ گیس میٹر ایک گھومنے والے اور نٹ کے ذریعے کسٹمر پائپنگ سے منسلک ہوتا ہے، جس میں دھاگے کے سائز کا ایک مخصوص سیٹ ہوتا ہے۔ ان دھاگے کے سائز کا نام اصل میں گیس لیمپ کے لحاظ سے ان کے ذریعے بہنے کے لیے ڈیزائن کی گئی گیس کی مقدار کے لیے رکھا گیا تھا، مثال کے طور پر 30 لیٹر میٹر 30 لائٹس کے لیے کافی گیس فراہم کر سکتا ہے اور 19 ویں صدی کے آخر میں اسے 30 لائٹ گیس میٹر کے طور پر حوالہ دیا گیا تھا۔ یہ سائز عام طور پر 10 ایل ٹی، 20 ایل ٹی، 30 ایل ٹی، 45 ایل ٹی، یا 60 ایل ٹی ہوتے ہیں، حالانکہ چھوٹے اور بڑے سائز دستیاب ہیں۔ دھاگے کے سائز قریب ترین سائز کے این پی ٹی سائز سے قدرے، تقریبا، بڑے ہوتے ہیں، تاکہ گھومنے والے کے اندر مناسب اندرونی قطر کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ بہاؤ کی پیمائش کے آلات پر خودکار میٹر ریڈنگ فلو conditioning#Effects دیکھیں بجلی میٹر بہاؤ کی پیمائش گیس فلو کمپیوٹر گیس میٹر پروور میٹر بس جولیس پنٹش اسمارٹ میٹر تھرمل ماس فلو میٹر ٹرن اراؤنڈ دستاویز (ڈیٹا اکٹھا کرنے کا طریقہ) یوٹیلیٹی سب میٹر واٹر میٹر حوالہ جات فلو میٹر گیس ٹیکنالوجیز قدرتی گیس سیفٹی پبلک سروسز