Network protector
نیٹ ورک پروٹیکٹر ایک قسم کا برقی حفاظتی آلہ ہے جو بجلی کی تقسیم کے نظام میں استعمال ہوتا ہے۔ جب بجلی الٹی سمت میں بہنے لگے تو نیٹ ورک پروٹیکٹر خود بخود اپنے متعلقہ ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمر کو ثانوی نیٹ ورک سے منقطع کر دیتا ہے۔ نیٹ ورک پروٹیکٹر اسپاٹ نیٹ ورک اور گرڈ نیٹ ورک دونوں پر استعمال ہوتے ہیں۔ ثانوی گرڈ نظام گاہکوں کے لیے خدمت کے تسلسل کو بہتر بناتا ہے، کیونکہ بوجھ کی فراہمی کے لیے متعدد ذرائع دستیاب ہیں ؛ کسی بھی ایک سپلائی میں غلطی نیٹ ورک پروٹیکٹر کے ذریعے خود بخود الگ ہو جاتی ہے اور دوسرے ذرائع سے سروس میں خلل نہیں ڈالتی ہے۔ ثانوی گرڈ اکثر شہروں کے مرکزی علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں جہاں ایک چھوٹے سے علاقے میں بہت سے گاہک ہوتے ہیں۔ آپریشن عام طور پر نیٹ ورک پروٹیکٹر کو بند کرنے کے لیے سیٹ کیا جاتا ہے جب وولٹیج کا فرق اور فیز اینگل ایسا ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمر ثانوی گرڈ کو بجلی فراہم کرے گا، اور اس وقت کھلنے کے لیے سیٹ کیا جاتا ہے جب ثانوی گرڈ ٹرانسفارمر کے ذریعے بیک فیڈ کرے گا اور پرائمری سرکٹ کو بجلی فراہم کرے گا۔ نیٹ ورک پروٹیکٹرز میں عام طور پر تین ترتیبات ہوتی ہیں، "آٹومیٹک"، "اوپن"، اور "کلوز"۔ اوپری حصے کو متعدد محافظوں سے کھلایا جاتا ہے اور ہمیشہ متحرک کیا جاتا ہے جب تک کہ اسپاٹ نیٹ ورک پر موجود تمام یونٹ کھلی پوزیشن میں نہ ہوں۔ گرڈ میں بندھی ہوئی بہت سی دوسری اکائیوں سے گرڈ اکائیوں کو ہمیشہ اوپر کی طرف توانائی فراہم کی جائے گی۔ اسپاٹ نیٹ ورک 2 یا اس سے زیادہ ٹرانسفارمر ہوتے ہیں جو ایک ہی گاہک کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ گرڈ متعدد گاہکوں کو خوراک فراہم کرتا ہے۔ نیٹ ورک پروٹیکٹر میں رابطوں کا ایک سرکٹ بریکر سیٹ اور ایک کنٹرولنگ پروٹیکشن ریلے ہوتا ہے۔ اجزاء حفاظتی ہاؤسنگ میں بند ہوتے ہیں۔ کچھ نیٹ ورک پروٹیکٹر گریڈ سے نیچے کے ٹرانسفارمرز پر نصب ہوتے ہیں اور پانی سے مزاحم باڑوں میں ہونے چاہئیں۔ میکانزم میں ثانوی رابطوں کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے برقی اور مکینیکل حصے ہوتے ہیں۔ کنٹرولنگ ریلے ٹرانسفارمر میں وولٹیج اور کرنٹ کی نگرانی کرتا ہے، اور برقی اشاروں کے ذریعے رابطے کے طریقہ کار کو کھولتا یا بند کرتا ہے۔ ریلے ایک پاور/ٹائم وکر کا استعمال کرتا ہے تاکہ چھوٹے، قلیل مدتی ریورس پاور فلو (جیسے لفٹ ہسٹ سے) کو نظر انداز کیا جائے۔ اسپاٹ یونٹ 277/480 ہوں گے اور گرڈ یونٹ 120/208 ہوں گے۔ ایپلیکیشن نیٹ ورک پروٹیکٹر (ثانوی) نیٹ ورک کیبل کو اوورلوڈ سے نہیں بچاتا ہے۔ نیٹ ورک پروٹیکٹر گاہکوں سے دور اور پرائمری فیڈرز میں بجلی کے بہاؤ کو روک کر ثانوی گرڈ کے استحکام اور وشوسنییتا کی حفاظت کے لیے نصب کیا جاتا ہے۔ اگر پرائمری فیڈر میں کوئی خرابی ہے، تو سب اسٹیشن سرکٹ بریکر کا مقصد بنیادی فیڈر کو ایک طرف سے منقطع کر کے کھولنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنیادی کیبل ایک نیٹ ورک ٹرانسفارمر سے بھی جڑی ہوئی ہے، جو اس کی ثانوی طرف دوسرے نیٹ ورک ٹرانسفارمرز سے جڑی ہوئی ہے۔ ثانوی نیٹ ورک نیٹ ورک ٹرانسفارمر کے ذریعے پرائمری فیڈر کو توانائی فراہم کرے گا۔ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرانسفارمر کے ثانوی نیٹ ورک کی طرف سے ایک فالٹ 'فیڈ' ہوتا رہے گا۔ یہاں تک کہ بغیر کسی غلطی کے، اگر برقی یوٹیلیٹی اس پرائمری کیبل پر دیکھ بھال کرنا چاہتی ہے، تو ان کے پاس نیٹ ورک ٹرانسفارمر کے ذریعے سیکنڈری نیٹ ورک کے ذریعے کیبل کو متحرک کرنے کی فکر کیے بغیر، اس پرائمری کیبل کو مکمل طور پر منقطع کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس طرح، نیٹ ورک پروٹیکٹر کو اپنے رابطوں کو کھولنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اگر ریلے کو پیچھے کی طرف بہنے والے کرنٹ کا احساس ہو۔ تاہم، اگر ثانوی گرڈ میں کوئی خرابی ہے، تو نیٹ ورک پروٹیکٹر اپنے رابطوں کو کھولنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے۔ ثانوی فالٹ کو نظام کی بنیادی طرف سے کھلایا جاتا رہے گا۔ بعض صورتوں میں، نیٹ ورک کو کیبل لیمٹر (جیسے فیوز) کے ساتھ ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ صحیح حالات میں ثانوی فالٹ کو پگھلا اور منقطع کیا جا سکے۔ دوسرے معاملات میں، یوٹیلیٹی کیبل کو 'برن کلیئر' کرنے دیتی ہے، اس صورت میں فالٹ کو اس وقت تک کھلا رہنے دیا جاتا ہے جب تک کہ کیبلز فیوز نہ ہو جائیں، پھر فالٹ کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ نظام کا تجزیہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ نظام، درحقیقت، کیبلز کو فیوز کرنے کے لیے کافی کرنٹ فراہم کر سکے، جہاں بھی غلطی ہو۔ یہ طریقہ 120 وولٹ پر اچھی طرح سے کام کرتا ہے، لیکن یہ زیادہ وولٹیج پر کم قابل اعتماد ہے۔ کیبل پر انحصار کرنے میں 'صاف جلنے' کا خطرہ یہ ہے کہ کچھ حالات کیبل کو اس انداز میں جلانے کا سبب نہیں بنیں گے اور اس کے بجائے، کیبل کا پورا حصہ ضرورت سے زیادہ، طویل مدتی اوورلوڈنگ سے نقصان پہنچا سکتا ہے، جس سے آگ لگ سکتی ہے اور ثانوی نیٹ ورک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عام طور پر، نیٹ ورک کے محافظ ایک زیر آب دیوار کے اندر موجود ہوتے ہیں جو نیٹ ورک ٹرانسفارمر کے گلے سے جڑے ہوتے ہیں اور زیر زمین والٹس میں رکھے جاتے ہیں۔ IEEE معیار C57.12.44 نیٹ ورک محافظوں کا احاطہ کرتا ہے۔ آٹوریکلوزر حوالہ جات رچرڈز مینوفیکچرنگ کمپنی ایٹن نیٹ ورک پروٹیکٹرز الیکٹرک پاور ڈسٹری بیوشن الیکٹریکل انجینئرنگ بھی دیکھیں۔