Load management
لوڈ مینجمنٹ، جسے ڈیمانڈ سائیڈ مینجمنٹ (ڈی ایس ایم) بھی کہا جاتا ہے، پاور اسٹیشن آؤٹ پٹ کے بجائے لوڈ کو ایڈجسٹ یا کنٹرول کرکے نیٹ ورک پر بجلی کی فراہمی کو برقی بوجھ کے ساتھ متوازن کرنے کا عمل ہے۔ یہ حقیقی وقت میں افادیت کی براہ راست مداخلت، فریکوئنسی حساس ریلے کے استعمال سے سرکٹ بریکرز (ریپل کنٹرول) کو متحرک کرکے، ٹائم کلاکس کے ذریعے، یا صارفین کے رویے کو متاثر کرنے کے لیے خصوصی محصولات کا استعمال کرکے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لوڈ مینجمنٹ یوٹیلیٹیز کو چوٹی کے استعمال کے اوقات (چوٹی مونڈنے) کے دوران بجلی کی طلب کو کم کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو بدلے میں پاور پلانٹس کو چوٹی پر لانے کی ضرورت کو ختم کرکے اخراجات کو کم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، کچھ پیکنگ پاور پلانٹس کو آن لائن لانے میں ایک گھنٹے سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے جو مثال کے طور پر اگر پلانٹ غیر متوقع طور پر آف لائن ہو جائے تو لوڈ مینجمنٹ کو اور بھی اہم بنا دیتا ہے۔ لوڈ مینجمنٹ نقصان دہ اخراج کو کم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ پیکنگ پلانٹس یا بیک اپ جنریٹر اکثر بیس لوڈ پاور پلانٹس کے مقابلے میں گندا اور کم موثر ہوتے ہیں۔ نئی لوڈ مینجمنٹ ٹیکنالوجیز مسلسل ترقی کے تحت ہیں-نجی صنعت اور عوامی اداروں دونوں کے ذریعہ۔ مختصر تاریخ جدید یوٹیلیٹی لوڈ مینجمنٹ تقریبا 1938 میں ریپل کنٹرول کا استعمال کرتے ہوئے شروع ہوا۔ 1948 تک ریپل کنٹرول وسیع استعمال میں ایک عملی نظام تھا۔ چیک نے سب سے پہلے 1950 کی دہائی میں ریپل کنٹرول کا استعمال کیا۔ جدید نظاموں کے مقابلے میں ابتدائی ٹرانسمیٹر کم طاقت والے تھے، صرف 50 کلو وولٹ-ایمپس۔ وہ گھومنے والے جنریٹر تھے جو 1050 ہرٹز سگنل کو بجلی کی تقسیم کے نیٹ ورک سے منسلک ٹرانسفارمرز میں ڈالتے تھے۔ ابتدائی ریسیورز الیکٹرو مکینیکل ریلے تھے۔ بعد میں، 1970 کی دہائی میں، ہائی پاور سیمی کنڈکٹر والے ٹرانسمیٹر استعمال کیے گئے۔ یہ زیادہ قابل اعتماد ہیں کیونکہ ان کے کوئی حرکت پذیر حصے نہیں ہیں۔ جدید چیک نظام ایک ڈیجیٹل "ٹیلیگرام" بھیجتے ہیں۔ ہر ٹیلیگرام بھیجنے میں تقریبا تیس سیکنڈ لگتے ہیں۔ اس کی دال تقریبا ایک سیکنڈ لمبی ہوتی ہے۔ مختلف اضلاع میں استعمال ہونے والے کئی فارمیٹ ہیں۔ 1972 میں، تھیوڈور جارج "ٹیڈ" پارسکیواکوس نے ہنٹس ول، الاباما میں بوئنگ کے لیے کام کرتے ہوئے ایک سینسر نگرانی کا نظام تیار کیا جس میں سیکورٹی، آگ اور طبی الارم سسٹم کے ساتھ ساتھ تمام افادیت کے لیے میٹر پڑھنے کی صلاحیتوں کے لیے ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کا استعمال کیا گیا۔ یہ ٹیکنالوجی ان کے پیٹنٹ شدہ خودکار ٹیلی فون لائن شناختی نظام کا ایک اسپن آف تھا، جسے اب کالر آئی ڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1974 میں، پارسکیوکوس کو اس ٹیکنالوجی کے لیے امریکی پیٹنٹ سے نوازا گیا۔ الاباما پاور کمپنی کی درخواست پر، پارسکیواکوس نے خودکار میٹر ریڈنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک لوڈ مینجمنٹ سسٹم تیار کیا۔ ایسا کرنے میں، انہوں نے واٹ پاور میٹر ڈسک کی رفتار اور اس کے نتیجے میں بجلی کی کھپت کی نگرانی کرنے کے لیے نظام کی صلاحیت کا استعمال کیا۔ اس معلومات نے، دن کے وقت کے ساتھ، پاور کمپنی کو انفرادی میٹر کو واٹر ہیٹر اور ایئر کنڈیشنگ کی کھپت کو منظم کرنے کی ہدایت کرنے کی صلاحیت دی تاکہ دن کے زیادہ کھپت والے حصوں کے دوران استعمال میں چوٹیوں کو روکا جا سکے۔ اس نقطہ نظر کے لیے، پارسکیوکوس کو متعدد پیٹنٹ سے نوازا گیا۔ فوائد اور آپریٹنگ اصول چونکہ برقی توانائی توانائی کی ایک شکل ہے جسے مؤثر طریقے سے بلک میں ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسے فوری طور پر پیدا، تقسیم اور استعمال کیا جانا چاہیے۔ جب کسی نظام پر بوجھ زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی صلاحیت کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو نیٹ ورک آپریٹرز کو یا تو توانائی کی اضافی فراہمی تلاش کرنی چاہیے یا بوجھ کو کم کرنے کے طریقے تلاش کرنے چاہئیں، اس لیے بوجھ کا انتظام۔ اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو نظام غیر مستحکم ہو جائے گا اور بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے۔ طویل مدتی بوجھ کے انتظام کی منصوبہ بندی ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کی جسمانی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے جدید ترین ماڈل بنا کر شروع کی جا سکتی ہے (یعنی۔ ٹوپولوجی، صلاحیت، اور لائنوں کی دیگر خصوصیات)، نیز بوجھ کا طرز عمل۔ تجزیہ میں ایسے منظرنامے شامل ہو سکتے ہیں جو موسمی پیش گوئیوں، مجوزہ لوڈشیڈ کمانڈوں کے پیش گوئی شدہ اثرات، آف لائن آلات کے لیے تخمینہ شدہ وقت سے مرمت، اور دیگر عوامل کا سبب بنتے ہیں۔ لوڈ مینجمنٹ کے استعمال سے پاور پلانٹ کو زیادہ صلاحیت کا عنصر حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جو اوسط صلاحیت کے استعمال کا ایک پیمانہ ہے۔ صلاحیت کا عنصر پاور پلانٹ کی پیداوار کی پیمائش ہے جو اس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ صلاحیت کے عنصر کو اکثر اوسط بوجھ اور صلاحیت کے تناسب یا ایک مدت میں اوسط بوجھ اور چوٹی بوجھ کے تناسب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ زیادہ لوڈ فیکٹر فائدہ مند ہے کیونکہ کم لوڈ فیکٹر پر پاور پلانٹ کم موثر ہو سکتا ہے، زیادہ لوڈ فیکٹر کا مطلب ہے کہ مقررہ لاگت زیادہ کلو واٹ فی گھنٹہ آؤٹ پٹ پر پھیلی ہوئی ہے (جس کے نتیجے میں فی یونٹ بجلی کی قیمت کم ہوتی ہے)، اور زیادہ لوڈ فیکٹر کا مطلب ہے زیادہ کل آؤٹ پٹ۔ اگر بجلی کے بوجھ کا عنصر ایندھن کی عدم دستیابی، دیکھ بھال بند، غیر منصوبہ بند خرابی، یا کم طلب (کیونکہ دن بھر کھپت کے انداز میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے) سے متاثر ہوتا ہے، تو پیداوار کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ گرڈ انرجی اسٹوریج اکثر ممنوع طور پر مہنگا ہوتا ہے۔ چھوٹی یوٹیلیٹیز جو خود پیدا کرنے کے بجائے بجلی خریدتی ہیں وہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ لوڈ کنٹرول سسٹم نصب کرکے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ زیادہ استعمال کے لیے توانائی فراہم کرنے والے کو ادا کیے جانے والے جرمانے کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ رپورٹ کرتے ہیں کہ لوڈ کنٹرول سسٹم ایک ہی سیزن میں اپنے لیے ادائیگی کر سکتا ہے۔ مطالبہ کے ردعمل سے موازنہ جب بوجھ کو کم کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو یہ نظام کی وشوسنییتا کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ یوٹیلیٹی ایک لحاظ سے "سوئچ کا مالک ہے" اور صرف اس صورت میں بوجھ کم کرتی ہے جب برقی تقسیم کے نظام کے استحکام یا وشوسنییتا کو خطرہ لاحق ہو۔ افادیت (بجلی پیدا کرنے، نقل و حمل اور فراہمی کے کاروبار میں ہونے کی وجہ سے) بغیر کسی وجہ کے ان کے کاروباری عمل میں خلل نہیں ڈالے گی۔ لوڈ مینجمنٹ، جب مناسب طریقے سے کیا جاتا ہے، غیر جارحانہ ہوتا ہے، اور صارفین پر کوئی مشکل نہیں ڈالتا ہے۔ بوجھ کو آف پیک آورس میں منتقل کیا جانا چاہیے۔ ڈیمانڈ رسپانس اسمارٹ گرڈ کنٹرولڈ لوڈ کنٹرول سوئچ جیسے آلات کا استعمال کرتے ہوئے صارفین کے ہاتھوں میں "آن آف سوئچ" رکھتا ہے۔ اگرچہ بہت سے رہائشی صارفین سال بھر بجلی کے لیے ایک فلیٹ ریٹ ادا کرتے ہیں، لیکن یوٹیلیٹی کے اخراجات دراصل مانگ، تقسیم کے نیٹ ورک، اور کمپنی کے بجلی پیدا کرنے والے پورٹ فولیو کی ساخت کے لحاظ سے مسلسل مختلف ہوتے ہیں۔ آزاد بازار میں توانائی کی تھوک قیمت دن بھر وسیع پیمانے پر مختلف ہوتی ہے۔ ڈیمانڈ رسپانس پروگرام جیسے کہ سمارٹ گرڈ کے ذریعے فعال کردہ صارفین کو لاگت کے خدشات کی بنیاد پر استعمال کو محدود کرنے کی ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے جیسے دن کے دوران لاگت میں اضافہ ہوتا ہے (جیسے جیسے نظام چوٹی کی صلاحیت تک پہنچتا ہے اور زیادہ مہنگے پیکنگ پاور پلانٹس استعمال ہوتے ہیں)، ایک آزاد بازار کی معیشت کو قیمت میں اضافے کی اجازت دینی چاہیے۔ اجناس کی مانگ میں اسی طرح کی کمی سے قیمت میں کمی کو پورا کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ پیش گوئی کی کمی کے لیے کام کرتا ہے، لیکن غیر متوقع آلات کی ناکامی کی وجہ سے بہت سے بحران سیکنڈوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ بجلی کی بندش سے بچنے کے لیے انہیں ایک ہی وقت کے اندر حل کیا جانا چاہیے۔ ڈیمانڈ رسپانس میں دلچسپی رکھنے والی بہت سی یوٹیلیٹیز نے بھی لوڈ کنٹرول کی صلاحیت میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے تاکہ وہ صارفین کو قیمتوں کی تازہ ترین معلومات شائع کرنے سے پہلے "آن آف سوئچ" کو چلانے کے قابل ہو سکیں۔ ریڈیو فریکوئنسی اور پاور لائن کمیونیکیشن بیسڈ سسٹمز دونوں کی فروخت کے ساتھ آج بھی لوڈ کنٹرول ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض قسم کے سمارٹ میٹر سسٹم لوڈ کنٹرول سسٹم کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ چارج کنٹرول سسٹم چوٹی کے اوقات میں برقی گاڑیوں کی ری چارجنگ کو روک سکتے ہیں۔ وہیکل ٹو گرڈ سسٹم برقی گاڑی کی بیٹریوں سے یوٹیلیٹی کو بجلی واپس کر سکتے ہیں، یا وہ گاڑی کی بیٹریوں کی ری چارجنگ کو سست رفتار سے روک سکتے ہیں۔ ریپل کنٹرول ریپل کنٹرول لوڈ کنٹرول کی ایک عام شکل ہے، اور یہ دنیا بھر کے بہت سے ممالک میں استعمال ہوتا ہے، جن میں ریاستہائے متحدہ، آسٹریلیا، جمہوریہ چیک، نیوزی لینڈ، برطانیہ، جرمنی، نیدرلینڈز اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ ریپل کنٹرول میں اعلی تعدد سگنل (عام طور پر 100 اور 1600 ہرٹز کے درمیان) کو مرکزی پاور سگنل کے معیاری 50-60 Hz پر سپر امپوز کرنا شامل ہے۔ جب غیر ضروری رہائشی یا صنعتی بوجھ سے منسلک رسیور ڈیوائسز کو یہ سگنل موصول ہوتا ہے، تو وہ اس وقت تک لوڈ کو بند کر دیتے ہیں جب تک کہ سگنل غیر فعال نہ ہو جائے یا کوئی اور فریکوئنسی سگنل موصول نہ ہو جائے۔ ریپل کنٹرول کا ابتدائی نفاذ دوسری جنگ عظیم کے دوران دنیا کے مختلف حصوں میں ایک ایسے نظام کا استعمال کرتے ہوئے ہوا جو برقی تقسیم کے نظام پر بات چیت کرتا ہے۔ ابتدائی نظام ٹرانسفارمرز کے ذریعے ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک سے منسلک گھومنے والے جنریٹرز کا استعمال کرتے تھے۔ ریپل کنٹرول سسٹم کو عام طور پر دو (یا زیادہ) درجے کی قیمتوں کے نظام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جس کے تحت چوٹی کے اوقات (شام) کے دوران بجلی زیادہ مہنگی ہوتی ہے اور کم استعمال کے اوقات (صبح سویرے) کے دوران سستی ہوتی ہے۔ متاثرہ رہائشی آلات خطے کے لحاظ سے مختلف ہوں گے، لیکن ان میں رہائشی برقی گرم پانی کے ہیٹر، ایئر کنڈیشنر، پول پمپ، یا فصل کی آبپاشی کے پمپ شامل ہو سکتے ہیں۔ لوڈ کنٹرول سے لیس ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک میں، ان آلات کو مواصلاتی کنٹرولرز سے لیس کیا جاتا ہے جو ایک ایسا پروگرام چلا سکتے ہیں جو زیر کنٹرول آلات کے ڈیوٹی سائیکل کو محدود کرتا ہے۔ صارفین کو عام طور پر توانائی کے لیے کم شرح ادا کر کے لوڈ کنٹرول پروگرام میں حصہ لینے پر انعام دیا جاتا ہے۔ یوٹیلیٹی کے ذریعہ مناسب بوجھ کا انتظام انہیں لوڈ شیڈنگ کی مشق کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ بلیک آؤٹ سے بچ سکیں اور اخراجات کو کم کر سکیں۔ ریپل کنٹرول غیر مقبول ہو سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات آلات آرام دہ سامان کو آن کرنے کے لیے سگنل وصول کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں، جیسے۔ گرم پانی کے ہیٹر یا بیس بورڈ برقی ہیٹر۔ جدید الیکٹرانک ریسیور پرانے الیکٹرو مکینیکل سسٹمز سے زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ نیز، کچھ جدید نظام آرام دہ آلات کو آن کرنے کے لیے ٹیلیگرام کو دہراتے ہیں۔ نیز، مقبول مانگ کے مطابق، بہت سے ریپل کنٹرول ریسیورز کے پاس آرام دہ آلات کو زبردستی آن کرنے کے لیے ایک سوئچ ہوتا ہے۔ جدید ریپل کنٹرول 30 سے 180 سیکنڈ تک طویل ڈیجیٹل ٹیلیگرام بھیجتے ہیں۔ اصل میں یہ الیکٹرو مکینیکل ریلے کے ذریعے موصول ہوئے تھے۔ اب وہ اکثر مائکرو پروسیسرز کے ذریعے موصول ہوتے ہیں۔ بہت سے نظام اس آرام دہ آلات کو یقینی بنانے کے لیے ٹیلیگرام کو دہراتے ہیں (مثال کے طور پر۔ واٹر ہیٹر) آن ہیں۔ چونکہ نشریاتی تعدد انسانی سماعت کی حد میں ہوتی ہیں، اس لیے وہ اکثر تاروں، فلامینٹ لائٹ بلب یا ٹرانسفارمرز کو قابل سماعت طریقے سے کمپن کرتے ہیں۔ ٹیلیگرام مختلف علاقوں میں مختلف معیارات پر عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جمہوریہ چیک میں، مختلف اضلاع "ZPA II 32S"، "ZPA II 64S" اور ورساکوم استعمال کرتے ہیں۔ ZPA II 32S ایک سیکنڈ کی نبض کے درمیان "آف ٹائم" کے ساتھ 2.33 سیکنڈ آن، 2.99 سیکنڈ آف، پھر 32 ایک سیکنڈ پلس (یا تو آن یا آف) بھیجتا ہے۔ ZPA II 64S کا آف ٹائم بہت کم ہوتا ہے، جس سے 64 دالوں کو بھیجنے یا چھوڑنے کی اجازت ملتی ہے۔ قریبی علاقے مختلف تعدد یا ٹیلیگرام استعمال کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ٹیلیگرام صرف مطلوبہ علاقے میں کام کرتے ہیں۔ ٹرانسفارمرز جو مقامی گرڈ کو انٹرٹیز سے منسلک کرتے ہیں ان کے پاس جان بوجھ کر طویل فاصلے کی بجلی کی لائنوں میں ریپل کنٹرول سگنلز کو منتقل کرنے کے لیے آلات (بریجنگ کیپسیٹرز) نہیں ہوتے ہیں۔ ٹیلیگرام کا ہر ڈیٹا پلس کمانڈوں کی تعداد کو دوگنا کر سکتا ہے، تاکہ 32 پلس 2 ^ 32 الگ الگ کمانڈوں کی اجازت دیں۔ تاہم، عملی طور پر، مخصوص دالوں کو مخصوص قسم کے آلے یا خدمات سے جوڑا جاتا ہے۔ کچھ ٹیلیگرام کے غیر معمولی مقاصد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیادہ تر ریپل کنٹرول سسٹمز میں منسلک آلات میں گھڑیاں سیٹ کرنے کے لیے ٹیلیگرام ہوتا ہے، جیسے۔ آدھی رات تک۔ زیلویگر آف چوٹی ریپل کنٹرول سسٹم کا ایک عام برانڈ ہے۔ فریکوئنسی پر مبنی وکندریقرت ڈیمانڈ کنٹرول گریٹر لوڈ جسمانی طور پر گرڈ کے مطابقت پذیر جنریٹرز کے روٹرز کو سست کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جب گرڈ بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے تو اے سی مینز کی فریکوئنسی قدرے کم ہو جاتی ہے۔ کم تعدد پورے گرڈ میں فوری طور پر سمجھدار ہوتی ہے۔ سستے مقامی الیکٹرانکس آسانی سے اور درست طریقے سے مین فریکوئنسی کی پیمائش کر سکتے ہیں اور شیڈ ایبل بوجھ کو بند کر سکتے ہیں۔ کچھ معاملات میں، یہ خصوصیت تقریبا مفت ہے، مثال کے طور پر۔ اگر کنٹرول کرنے والے سامان (جیسے برقی پاور میٹر، یا ایئر کنڈیشنگ سسٹم میں تھرموسٹیٹ) میں پہلے سے ہی مائیکرو کنکولر موجود ہو۔ زیادہ تر الیکٹرانک الیکٹرک پاور میٹر اندرونی طور پر تعدد کی پیمائش کرتے ہیں، اور آلات کو بند کرنے کے لیے صرف ڈیمانڈ کنٹرول ریلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے آلات میں، اکثر ضرورت کا واحد اضافی سامان مینس سائیکل کو سمجھنے کے لیے ایک ریزسٹر ڈیوائڈر اور ایک شمٹ ٹرگر (ایک چھوٹا انٹیگریٹڈ سرکٹ) ہوتا ہے تاکہ مائیکرو کنکولرز کا ڈیجیٹل ان پٹ ایک قابل اعتماد تیز ڈیجیٹل کنارے کو محسوس کر سکے۔ ایک شمٹ ٹرگر پہلے سے ہی بہت سے مائیکرو کنکولر پر معیاری سامان ہے۔ لہر پر قابو پانے کا بنیادی فائدہ گاہکوں کی زیادہ سہولت ہے: غیر موصول شدہ لہر پر قابو پانے والے ٹیلیگرام واٹر ہیٹر کو بند رکھنے کا سبب بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹھنڈا شاور ہوتا ہے۔ یا، وہ ایئر کنڈیشنر کو بند رکھنے کا سبب بن سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھر پھول سکتا ہے۔ اس کے برعکس، جیسے جیسے گرڈ ٹھیک ہوتا ہے، اس کی فریکوئنسی قدرتی طور پر معمول پر آتی ہے، اس لیے فریکوئنسی کنٹرول لوڈ کنٹرول خود بخود واٹر ہیٹر، ایئر کنڈیشنر اور دیگر آرام دہ آلات کو قابل بناتا ہے۔ آلات کی قیمت کم ہو سکتی ہے، اور اوور لیپنگ یا غیر رسائی شدہ ریپل کنٹرول ریجنز، غلط موصولہ کوڈز، ٹرانسمیٹر پاور وغیرہ کے بارے میں کوئی خدشات نہیں ہیں۔ ریپل کنٹرول کے مقابلے میں اہم نقصان کم باریک دانے والا کنٹرول ہے۔ مثال کے طور پر، گرڈ اتھارٹی کے پاس صرف یہ منتخب کرنے کی محدود صلاحیت ہوتی ہے کہ کون سا بوجھ بہایا گیا ہے۔ جنگ کے وقت کی کنٹرول شدہ معیشتوں میں، یہ ایک کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ نظام 21 ویں صدی کے اوائل میں پی این این ایل میں ایجاد کیا گیا تھا، اور گرڈ کو مستحکم کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ اسکیموں کی مثالیں ریاستہائے متحدہ، برطانیہ اور فرانس سمیت بہت سے ممالک میں، پاور گرڈ باقاعدگی سے نجی طور پر رکھے ہوئے، ہنگامی ڈیزل جنریٹرز کو لوڈ مینجمنٹ اسکیموں میں استعمال کرتے ہیں۔ فلوریڈا دنیا کا سب سے بڑا رہائشی لوڈ کنٹرول سسٹم فلوریڈا میں پایا جاتا ہے اور اس کا انتظام فلوریڈا پاور اور لائٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ 800,000 لوڈ کنٹرول ٹرانسپونڈرز (ایل سی ٹی) کا استعمال کرتا ہے اور 1,000 میگاواٹ بجلی (ہنگامی صورت حال میں 2,000 میگاواٹ) کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایف پی ایل اپنے لوڈ مینجمنٹ پروگراموں کی وجہ سے متعدد نئے پاور پلانٹس کی تعمیر سے بچنے میں کامیاب رہا ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ 1950 کی دہائی سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ریپل کنٹرول پر مبنی لوڈ مینجمنٹ کا نظام موجود ہے، جس سے گھریلو اور تجارتی واٹر اسٹوریج ہیٹرز کے لیے بجلی کی فراہمی کو بند اور آن کرنے کے ساتھ ساتھ نائٹ اسٹور ہیٹرز اور اسٹریٹ لائٹس کے ریموٹ کنٹرول کی اجازت دی جاتی ہے۔ ہر مقامی تقسیم نیٹ ورک کے اندر واقع ریپل انجیکشن کا سامان گاہک کے احاطے میں ریپل کنٹرول ریسیورز کے لیے سگنل دیتا ہے۔ کنٹرول یا تو مقامی تقسیم نیٹ ورک کمپنی کے ذریعہ مقامی بندشوں کے جواب میں دستی طور پر کیا جا سکتا ہے یا ٹرانسمیشن سسٹم آپریٹر (یعنی۔ ٹرانس پاور)، یا خود بخود جب انجکشن کا سامان مینز فریکوئنسی کا پتہ لگاتا ہے جو 49.2 ہرٹز سے نیچے گرتا ہے۔ ریپل کنٹرول ریسیورز کو کئی ریپل چینلز میں سے کسی ایک کو تفویض کیا جاتا ہے تاکہ نیٹ ورک کمپنی کو صرف نیٹ ورک کے کسی حصے پر سپلائی بند کرنے کی اجازت دی جا سکے، اور سپلائی کی مرحلہ وار بحالی کی اجازت دی جا سکے تاکہ طلب میں اضافے کے اثرات کو کم کیا جا سکے جب بجلی کو واٹر ہیٹر پر بحال کیا جاتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے، صارف کے پاس دو بجلی کے میٹر ہو سکتے ہیں، ایک نارمل سپلائی کے لیے ("کسی بھی وقت") اور ایک لوڈ مینجڈ سپلائی کے لیے ("کنٹرولڈ")، کنٹرولڈ سپلائی بل کے ساتھ فی کلو واٹ گھنٹے کم شرح پر کسی بھی وقت کی سپلائی سے۔ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس لوڈ مینجڈ سپلائی ہے لیکن صرف ایک میٹر ہے، بجلی کا بل "جامع" شرح پر لگایا جاتا ہے، جس کی قیمت کسی بھی وقت اور کنٹرول کے درمیان ہوتی ہے۔ جمہوریہ چیک چیک 1950 کی دہائی سے ریپل کنٹرول سسٹم چلا رہے ہیں۔ فرانس فرانس کے پاس ای جے پی ٹیرف ہے، جو اسے بعض بوجھ کو منقطع کرنے اور صارفین کو بعض بوجھ کو منقطع کرنے کی ترغیب دینے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ٹیرف اب نئے گاہکوں کے لیے دستیاب نہیں ہے (جولائی 2009 تک)۔ ٹیمپو ٹیرف میں مختلف قیمتوں کے ساتھ مختلف قسم کے دن بھی شامل ہیں، لیکن نئے گاہکوں کے لیے بھی (جولائی 2009 تک) اسے بند کر دیا گیا ہے۔ رات کے وقت کم کی گئی قیمتیں گاہکوں کے لیے زیادہ ماہانہ فیس پر دستیاب ہیں۔ جرمنی ڈسٹری بیوشن سسٹم آپریٹر ویسٹ نیٹز اور گرڈ ایکس نے ایک لوڈ مینجمنٹ حل چلایا۔ یہ حل گرڈ آپریٹر کو مقامی توانائی کے انتظام کے نظام کے ساتھ بات چیت کرنے اور گرڈ کی حالت کے جواب میں ای وی چارجنگ کے لیے دستیاب بوجھ کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ 2009 میں برطانیہ میں یونائیٹڈ کنگڈم آر ایل ٹی ای سی نے اطلاع دی کہ گھریلو ریفریجریٹرز کو ان کے متحرک لوڈ رسپانس سسٹم سے لیس فروخت کیا جا رہا ہے۔ 2011 میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ سینسبری سپر مارکیٹ چین اپنے ہیٹنگ اور وینٹیلیشن آلات پر متحرک ڈیمانڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا۔ برطانیہ میں، نائٹ اسٹوریج ہیٹر اکثر ٹائم سوئچڈ آف پیک سپلائی آپشن-اکانومی 7 یا اکانومی 10 کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ایسا پروگرام بھی ہے جو سائٹ پر نصب فریکوئنسی حساس ریلے کے ذریعے خود بخود متحرک ہونے والے سرکٹ بریکرز کا استعمال کرتے ہوئے صنعتی بوجھ کو منقطع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ڈیزل جنریٹر استعمال کرنے والے ایک پروگرام، اسٹینڈنگ ریزرو کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ ان کو بی بی سی ریڈیو 4 لانگ ویو ریڈیو ٹیلی سوچ کا استعمال کرتے ہوئے بھی دور سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایس پی ٹرانسمیشن نے ایمبیڈڈ جنریشن کی ریئل ٹائم نگرانی کا استعمال کرتے ہوئے ڈم فرائز اور گیلو وے کے علاقے میں ڈائنامک لوڈ مینجمنٹ اسکیم کو تعینات کیا اور اگر ٹرانسمیشن نیٹ ورک پر اوورلوڈ کا پتہ چل جائے تو انہیں منقطع کر دیا۔ یہ بھی دیکھیں انرجی مینجمنٹ سسٹم انرجی اسٹوریج ایز اے سروس (ای ایس اے اے ایس) نیشنل گرڈ (برطانیہ): ٹرانسمیشن کے فی کلو واٹ گھنٹے کے اخراجات کا تخمینہ لگانا بیک اپ کی لاگت کا حساب لگانا: برطانیہ میں چنگاری پھیلاؤ دیکھیں نیشنل گرڈ ریزرو سروس کی لاگت بذریعہ ماخذ ڈیزل الیکٹرک ٹرانسمیشن موٹر جنریٹر تھری فیز الیکٹرک پاور لوڈ بینک ویٹ اسٹیکنگ حوالہ جات بیرونی لنکس آٹوموٹو ایپلی کیشنز کے لیے لوڈ مینیجر ڈسٹری بیوٹڈ انرجی ریسورسز کسٹمر ایڈاپشن ماڈل (ڈی ای آر-سی اے ایم) سینٹر فار انرجی اینڈ انوویٹیو ٹیکنالوجیز ہالینڈ میں ریپل کنٹرول کے بارے میں سب کچھ۔ الیز اوور ٹون فریکوینٹ ان نیدرلینڈ الیکٹرک پاور ٹرانسمیشن الیکٹریکل پاور کنٹرول