Reliability index
وشوسنییتا اشاریہ ایک واحد عددی قدر کا استعمال کرتے ہوئے کسی نظام کی وشوسنییتا کا مقداری اندازہ لگانے کی کوشش ہے۔ وشوسنییتا اشاریہ جات کا مجموعہ انجینئرنگ کے میدان کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، ایک ہی نظام کی خصوصیت کے لیے متعدد مختلف اشاریہ جات استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کسی شے کی سادہ صورت میں جسے اس کے ناکام ہونے کے بعد استعمال یا مرمت نہیں کی جا سکتی، ایک مفید اشاریہ ناکامی کا اوسط وقت ہے جو شے کی خدمت کی زندگی کی توقع کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک اور کراس ڈسپلنری انڈیکس جبری بندش کی شرح (ایف او آر) ہے، اس بات کا امکان کہ کسی خاص قسم کا آلہ ترتیب سے باہر ہے۔ جدید بجلی کے ضابطے میں وشوسنییتا کے اشارے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ پاور ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک پاور ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کے لیے "وشوسنییتا اشاریہ جات کی حیران کن رینج" موجود ہے جو یا تو بجلی کی رکاوٹوں کی مدت یا تعدد کی مقدار طے کرتی ہے، کچھ دونوں کو ایک ہی نمبر میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک "تقریبا ناممکن کام"۔ مقبول اشاریہ جات عام طور پر گاہک پر مبنی ہوتے ہیں، کچھ جوڑوں میں آتے ہیں، جہاں نام میں "سسٹم" (ایس) تمام صارفین میں اوسط کی نشاندہی کرتا ہے اور "کسٹمر" (سی) صرف متاثرہ صارفین میں اوسط کی نشاندہی کرتا ہے (جن میں کم از کم ایک رکاوٹ تھی)۔ تمام اشاریہ جات کا حساب ایک مقررہ مدت کے دوران کیا جاتا ہے، عام طور پر ایک سال: سسٹم ایوریج انٹرپشن ڈوریشن انڈیکس (سی اے آئی ڈی آئی) اکثر استعمال ہوتا ہے اور فی گاہک بجلی کی رکاوٹ کی اوسط کل مدت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کسٹمر ایوریج انٹرپشن ڈوریشن انڈیکس (سی اے آئی ڈی آئی) رکاوٹ کی اوسط مدت ہے۔ کسٹمر ٹوٹل ایوریج انٹرپشن ڈوریشن انڈیکس (سی ٹی اے آئی ڈی آئی) متاثرہ گاہکوں پر رکاوٹ کی اوسط مدت ہے۔ سسٹم ایوریج انٹرپشن فریکوئنسی انڈیکس (ایس اے آئی ایف آئی) بھی اکثر استعمال ہوتا ہے اور فی اوسط گاہک متعدد بجلی کی رکاوٹوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ کسٹمر ایوریج انٹرپشن فریکوئنسی انڈیکس (سی اے آئی ایف آئی) فی متاثرہ گاہک بجلی کی رکاوٹوں کی اوسط تعداد کی نمائندگی کرتا ہے، سی اے آئی ایف آئی = سی ٹی اے اگر ایم اے آئی ایف آئی کی وضاحت کی جاتی ہے، تو عارضی رکاوٹوں کو عام طور پر ایس اے آئی ایف آئی سے خارج کر دیا جاتا ہے، لہذا گاہک کے نقطہ نظر سے، رکاوٹوں کی کل تعداد ایس اے آئی ایف آئی + ایم اے آئی ایف آئی ہوگی۔ اوسط سروس کی دستیابی انڈیکس (اے ایس اے آئی) کل گھنٹوں کا تناسب ہے جو صارفین کو اصل میں خدمت کی درخواست کے اوقات کی تعداد کے مطابق پیش کیا گیا تھا۔ الیکٹرک یوٹیلیٹیز 19 ویں صدی کے آخر میں وجود میں آئیں اور ان کے آغاز سے ہی ان کے تقسیم کے نظام میں موجود مسائل کا جواب دینا پڑا۔ ابتدائی ذرائع پہلے استعمال کیے جاتے تھے: یوٹیلیٹی آپریٹر کو صارفین کی طرف سے فون کالز آتی تھیں جن میں بجلی ختم ہو جاتی تھی، وہ اپنے مقامات پر دیوار کے نقشے میں پن ڈالتا تھا اور پنوں کی کلسٹرنگ کی بنیاد پر غلطی کے مقام کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا تھا۔ بندشوں کا حساب خالصتا اندرونی تھا، اور برسوں تک اسے معیاری بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی (امریکہ میں، 1940 کی دہائی کے وسط تک)۔ 1947 میں، ایڈیسن الیکٹرک انسٹی ٹیوٹ اور آئی ای ای ای (اس وقت بھی اے آئی ای ای) کے مشترکہ مطالعے میں اوور ہیڈ ڈسٹری بیوشن لائنوں کے فالٹ ریٹ پر ایک سیکشن شامل کیا گیا تھا، نتائج کا خلاصہ ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک نے 1959 میں تفصیلی الیکٹرک یوٹیلیٹی انجینئرنگ ریفرنس بک: ڈسٹری بیوشن سسٹمز میں کیا تھا۔ امریکہ میں، 1965 کے شمال مشرقی بلیک آؤٹ کے بعد پیداوار، ترسیل، سب اسٹیشنوں اور تقسیم کے وشوسنییتا کے جائزوں میں دلچسپی بڑھ گئی۔ کیپرا اور دیگر کا ایک کام۔ 1969 میں وشوسنییتا کی معیاری سطحوں پر نظاموں کو ڈیزائن کرنے کی تجویز پیش کی اور جدید ایس اے آئی ایف آئی کی طرح ایک میٹرک تجویز کیا۔ ایس اے آئی ایف آئی، ایس اے آئی ڈی آئی، سی اے آئی ڈی آئی، اے ایس آئی ایف آئی، اور اے آئی ڈی آئی 1970 کی دہائی میں بڑے پیمانے پر استعمال میں آئے اور اصل میں کاغذی بندش کے ٹکٹوں کے اعداد و شمار کی بنیاد پر ان کا حساب لگایا گیا، کمپیوٹرائزڈ بندش کے انتظام کے نظام (او ایم ایس) کو بنیادی طور پر بندشوں کا سراغ لگانے کے "پش پن" طریقہ کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ آئی ای ای ای نے اپنی پاور انجینئرنگ سوسائٹی کے ذریعے اشاریہ جات کو معیاری بنانے کی کوشش شروع کی۔ مختلف ناموں کے تحت کام کرنے والا ورکنگ گروپ (سسٹم ڈیزائن کو بہتر بنانے کے لیے پرفارمنس ریکارڈز پر ورکنگ گروپ، ڈسٹری بیوشن ریلیبلٹی پر ورکنگ گروپ، ڈسٹری بیوشن ریلیبلٹی ورکنگ گروپ، معیارات IEEE P1366، IEEE P1782) ایسی رپورٹیں لے کر آیا جس میں استعمال ہونے والے زیادہ تر جدید اشاریوں کی وضاحت کی گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ گائیڈ فار ریلیبلٹی میزرمنٹ اینڈ ڈیٹا کلیکشن (1971) میں ایس اے آئی ڈی آئی، ایس اے آئی ایف آئی، سی اے آئی ڈی آئی، سی اے آئی ایف آئی، اے ایس اے آئی، اور اے ایل آئی آئی کی وضاحت کی گئی تھی۔ 1981 میں الیکٹریکل یوٹیلیٹیز نے الیکٹرک پاور ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (ای پی آر آئی خود 1965 کی بندش کے جواب میں بنایا گیا تھا) میں وشوسنییتا کے اشاریوں کی پیش گوئی کے لیے ایک کمپیوٹر پروگرام تیار کرنے کی کوشش کے لیے مالی اعانت فراہم کی تھی۔ 1980 کے وسط میں، برقی یوٹیلیٹیز میں افرادی قوت میں کمی واقع ہوئی، ریاستی ریگولیٹری اداروں کو خدشہ ہو گیا کہ اس کے نتیجے میں وشوسنییتا متاثر ہو سکتی ہے اور انہوں نے سالانہ وشوسنییتا رپورٹوں کی درخواست کرنا شروع کر دی۔ 1990 کی دہائی میں پرسنل کمپیوٹرز کے ہر جگہ ہونے کے ساتھ، او ایم ایس سستا ہو گیا اور تقریبا تمام یوٹیلیٹیز نے انہیں انسٹال کیا۔ 1998 64% کے مطابق ریاستی ریگولیٹرز کے ذریعہ یوٹیلیٹی کمپنیوں کو وشوسنییتا کی اطلاع دینے کی ضرورت تھی (حالانکہ حساب میں صرف 18 فیصد نے عارضی واقعات کو شامل کیا تھا)۔ بجلی کی پیداوار کے نظام کے لیے اشاریہ جات عام طور پر بجلی پیدا کرنے کی نظام کی صلاحیت ("صلاحیت") اور اس کی کھپت ("مانگ") کے درمیان توازن کی عکاسی کرتے ہیں اور بعض اوقات انہیں مناسب اشاریہ جات کہا جاتا ہے ؛ جیسا کہ این ای آر سی مناسبیت میں فرق کرتا ہے (کیا کافی صلاحیت ہوگی؟) اور سیکورٹی (کیا یہ پریشان ہونے پر کام کرے گا؟) وشوسنییتا کے پہلو یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اگر پیداواری صلاحیت سے زیادہ مانگ کے معاملات کافی کم اور مختصر ہیں، تو تقسیم کا نیٹ ورک یا تو بیرونی انٹرکنکشن کے ذریعے توانائی حاصل کرکے یا برقی بوجھ کے حصے کو "شیڈنگ" کرکے بجلی کی بندش سے بچ سکے گا۔ یہ مزید فرض کیا جاتا ہے کہ تقسیم کا نظام مثالی ہے اور کسی بھی نسل کی ترتیب میں بوجھ تقسیم کرنے کے قابل ہے۔ بجلی کی پیداوار کے لیے وشوسنییتا کے اشاریہ جات زیادہ تر اعداد و شمار پر مبنی (ممکنہ) ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ اصول کے انگوٹھے کی اضافی صلاحیت کے مارجن کی عکاسی کرتے ہیں (اور انہیں تعیناتی کہا جاتا ہے)۔ تعیناتی اشاریہ جات میں شامل ہیں: نصب شدہ ریزرو مارجن (آر ایم، زیادہ سے زیادہ متوقع بوجھ سے زیادہ پیداواری صلاحیت کا فیصد) روایتی طور پر یوٹیلیٹیز کے ذریعہ استعمال کیا جاتا تھا، جس میں امریکہ میں اقدار 1970 کی دہائی کے معاشی دباؤ تک 20%-25% تک پہنچ جاتی تھیں۔ سب سے بڑا یونٹ (ایل یو) انڈیکس اس خیال پر مبنی ہے کہ اسپیئر کیپیسٹی کا تعلق سسٹم کے سب سے بڑے جنریٹر کی صلاحیت سے ہونا چاہیے، جسے ایک ہی غلطی سے نکالا جا سکتا ہے۔ ہائیڈرو پاور کے اہم کردار والے سسٹمز کے لیے، مارجن کا تعلق "خشک سال" میں بجلی کی قلت سے بھی ہوگا (کم پانی کی فراہمی کی ایک پہلے سے طے شدہ حالت، عام طور پر ایک سال یا سالوں کے سلسلے میں۔ اعداد و شمار پر مبنی اشارے میں شامل ہیں: بوجھ کے امکانات کا نقصان (ایل او ایل پی) کسی بھی ہنگامی اقدامات کرنے سے پہلے وقت کے ایک مقررہ وقفے (مثال کے طور پر، ایک سال) میں طلب کے صلاحیت سے تجاوز کرنے کے امکان کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی تعریف اس وقت کے فیصد کے طور پر کی گئی ہے جس کے دوران سسٹم پر بوجھ اس کی صلاحیت سے تجاوز کرتا ہے۔ بوجھ کی توقع کا نقصان (ایل او ایل ای) دنوں میں بوجھ کے واقعات کے متوقع نقصان کی کل مدت ہے، ایل او ایل ایچ گھنٹوں میں اس کے مساوی ہے۔ متوقع غیر استعمال شدہ توانائی (ای یو ای) اضافی توانائی کی ایک رقم ہے جو کچھ مدت (عام طور پر ایک سال) کے اندر طلب کو مکمل طور پر پورا کرنے کے لیے درکار ہوگی۔ "متوقع توانائی کی خدمت نہیں کی گئی" (یا فراہم نہیں کی گئی، ای ای این ایس) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جسے توانائی کی توقع کا نقصان بھی کہا جاتا ہے، ایل او ای ای ؛ بوجھ کے واقعات کا نقصان (ایل او ایل ای وی) کئی ایسے حالات ہیں جن میں طلب صلاحیت سے تجاوز کر گئی ؛ متوقع طاقت کی فراہمی نہیں کی گئی (ای پی این ایس) ؛ توانائی کے امکانات کا نقصان (ایل او ای پی) ؛ وشوسنییتا کا توانائی انڈیکس (ای آئی آر) ؛ رکاوٹ مدت انڈیکس (آئی ڈی آئی) (یہ سی اے آئی ڈی آئی کا صرف ایک اور نام ہے) ؛ توانائی کو کم کیا گیا۔ ایبنیز اور ملیگن کا مؤقف ہے کہ عملی طور پر نسل کے لیے وشوسنییتا میٹرکس لکیری طور پر متعلق ہیں۔ خاص طور پر، کسی بھی عنصر کی بنیاد پر شمار کی جانے والی صلاحیت کریڈٹ اقدار "کافی قریب" پائی گئیں۔ حوالہ جات ذرائع