Air-mixing plenum
بلڈنگ سروسز انجینئرنگ اور ایچ وی اے سی میں، مختلف ڈکٹ ورک سسٹمز سے ہوا کو ملانے کے لیے ایئر مکسنگ پلینم (یا مکسنگ باکس) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال ایئر مکسنگ پلینم کے لیے سب سے عام ایپلی کیشن واپسی کی ہوا (یا ہوا نکالنا) کو تازہ ہوا کے ساتھ ملانا ہے تاکہ اس عمارت یا علاقے میں آگے کی تقسیم کے لیے ہوا کا مرکب فراہم کیا جا سکے جس کی وینٹیلیشن سسٹم خدمت کر رہا ہے۔ واپسی ہوا کے دھارے سے سپلائی ہوا کے دھارے میں منتقل ہونے والی ہوا کو دوبارہ گردش شدہ ہوا کہا جاتا ہے۔ وہ تمام ہوا جو مخلوط نہیں ہوتی ہے فضا میں خارج ہونے والی ہوا کے طور پر مسترد ہو جاتی ہے۔ توانائی کی بچت اور توانائی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہوا کے دھاروں کو ملایا جاتا ہے۔ اختلاط پلینم عام طور پر دو ہوا کے دھاروں کو یکجا کرتا ہے، اور اس میں ڈمپروں کے تین سیٹ شامل ہوتے ہیں: ایک تازہ ہوا کے لیے، ایک اخراج ہوا کے لیے، اور دو ہوا کے دھاروں کے درمیان ایک اختلاط ڈمپر۔ اس طرح تازہ ہوا اور دوبارہ گردش شدہ ہوا کے مرکب کو عمارت کے مکینوں کی ضروریات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر نظام ہوا کے اختلاط کو کنٹرول کرنے کے لیے موٹرائزڈ ڈیمپرز کا استعمال کریں گے، اور بلڈنگ مینجمنٹ سسٹم (بی ایم ایس)، یا کنٹرول سسٹم کے ذریعے کنٹرول کیے جائیں گے۔ عام طور پر جیسا کہ تازہ ہوا اور اخراج ہوا کے ڈیمپرز کو 0 ٪ کھلے سے 100% کھلے تک چلایا جاتا ہے، مکسنگ ڈیمپر بدلے میں 100% کھلے سے 0 ٪ کھلے تک چلایا جائے گا، تاکہ ہمیشہ سپلائی اور اخراج ہوا کے مستقل حجم کو یقینی بنایا جا سکے۔ توانائی کی کارکردگی کسی عمارت کو ہوا کی فراہمی عام طور پر ایئر ہینڈلنگ یونٹ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس عمل میں فلٹرنگ، ہیٹنگ، کولنگ، ہیومیڈیفیکیشن، یا ڈی ہیومیڈیفیکیشن شامل ہو سکتے ہیں، یہ تمام عمل توانائی استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ عمارت میں رہنے والوں کے لیے تازہ ہوا کی طلب ایئر کنڈیشنگ کے مقاصد کے لیے درکار سے کم ہو سکتی ہے، اس لیے یہ فضول ہوگا اگر 100% تازہ ہوا کا استعمال کیا جائے، اور اس کی جگہ پر ماحول میں صحت مند علاج شدہ ہوا کو مسترد کر دیا جائے۔ لہذا، اختلاط کا استعمال رہائشیوں کی تازہ ہوا کی ضروریات اور عمارت کے لیے ایئر کنڈیشنگ کے عمل کے درمیان ضروریات کو متوازن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بہتر کنٹرول سسٹم واپسی کی ہوا کے معیار یا کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ارتکاز کی نگرانی کر سکتے ہیں تاکہ مطلوبہ تازہ ہوا کی ضروریات کو برقرار رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ توانائی کی کارکردگی کے لیے ہوا کے مرکب کو خود بخود تبدیل کیا جا سکے۔ اس طرح کے نظام عمارتوں میں بہت اچھی طرح سے کام کرتے ہیں جہاں قبضے کی شرح پورے دن، یا موسمی طور پر بہت مختلف ہو سکتی ہے۔ مزید برآں، جب بیرونی ہوا کے حالات ایسے ہوتے ہیں، عام طور پر وسط موسم کے موسمی حالات، یہ ہو سکتا ہے کہ ماحول کا درجہ حرارت مفت ٹھنڈک کے مقاصد کے لیے موزوں ہو۔ ایسے حالات میں اختلاط ڈیمپر کو بند کرنے کے لیے سیٹ کیا جائے گا اور نظام زیادہ سے زیادہ توانائی کی کارکردگی کے لیے مکمل تازہ ہوا کا استعمال کرتا ہے۔ جہاں تازہ ہوا کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ صبح سویرے پری ہیٹ یا پری کنڈیشنگ پیریڈز، مکسنگ ڈیمپر کو زیادہ سے زیادہ توانائی کی کارکردگی کے لیے خود بخود مکمل ری سرکولیشن پر سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ جات وینٹیلیشن ہیٹنگ، وینٹیلیشن، اور ایئر کنڈیشنگ بلڈنگ بائیولوجی فلوڈ ڈائنامکس