Hydraulic calculation
پانی کی نقل و حمل اور تقسیم کے نیٹ ورک کو ایک یا کئی کھپت کے مقامات پر بہاؤ کی شرح اور دباؤ کی خصوصیات اور پانی کی فراہمی کے بہاؤ کی شرح اور ڈیزائن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار دباؤ کا تعین کرنے کے لیے ہائیڈرولک حسابات کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگ کی حفاظت کے تناظر میں، ہائیڈرولک حسابات کا استعمال پائپنگ نیٹ ورک کے ذریعے اور ڈسچارج ڈیوائسز (جیسے نوزلز، اسپرنکلرز) کے ذریعے آگ پر قابو پانے، دبانے یا بجھانے کے لیے بجھانے والے میڈیم کے بہاؤ کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آگ سے بچاؤ کے حسابات ہائیڈرولک حسابات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آگ کو دبانے یا بجھانے کے مقصد سے پائپنگ نیٹ ورک کے ذریعے پانی کا بہاؤ (یا آگ بجھانے والے جھاگ جیسے اضافی مادوں کے ساتھ ملا ہوا پانی) ڈیزائن کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ہائیڈرولک حساب کتاب کے طریقہ کار کی وضاحت قابل اطلاق حوالہ ماڈل کوڈز میں کی گئی ہے جیسے کہ امریکہ میں مقیم نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن (این ایف پی اے)، یا ای این 12845 معیار، فکسڈ فائر فائٹنگ سسٹم-آٹومیٹک اسپرنکلر سسٹم-ڈیزائن، انسٹالیشن اور دیکھ بھال۔ ہائیڈرولک حسابات سے پتہ چلتا ہے کہ پانی پر مبنی آگ سے بچاؤ کے نظام کے دو بنیادی اجزاء کا امتزاج آگ پر قابو پانے، دبانے یا بجھانے کے ڈیزائن کے مقاصد کو پورا کرے گا: پانی کی فراہمی بہاؤ اور دباؤ میں کافی ہے۔ پائپ کے سائز اور پائپنگ نیٹ ورک کا انتظام جو پانی کو آؤٹ لیٹس تک پہنچاتا ہے (مثال کے طور پر چھڑکنے والے) سائز کے ہوتے ہیں اور مناسب طریقے سے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ پانی کے اخراج کی مقدار کے لیے ضروریات کی وضاحت ایک قابل اطلاق ماڈل کوڈ جیسے کہ این ایف پی اے 13، این ایف پی اے 15، ای این 12845، بی ایس 9251، این ایف پی اے 750 سی پی 52، اے ایس آئی بی، اور AS2118.1 کے ذریعے کی جاتی ہے۔ پراپرٹی انشورنس ڈیزائن کے معیارات بھی لاگو ہو سکتے ہیں۔ عمارت کے اندر آگ کی ممکنہ شدت اور وسعت عمارت کے استعمال، عمارت کی اونچائی، عمارت کے اندر موجود اشیاء اور ان کے انتظامات سمیت عوامل سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان متغیرات کا موازنہ ٹیبلز اور ماڈل کوڈز میں ظاہر کردہ اقدار سے کیا جاتا ہے۔ ان جدولوں میں موجود اقدار آگ کے ٹیسٹ اور نقصان کی تاریخ پر مبنی ہیں۔ دستیاب پانی کی فراہمی دستیاب پانی کا تعین اکثر پانی کے بہاؤ کی جانچ کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس میں ایک یا زیادہ فائر ہائیڈرانٹ کھولے جاتے ہیں اور پانی کے دباؤ اور بہاؤ کی پیمائش کی جاتی ہے۔ کچھ میونسپل واٹر دائرہ اختیار ہائیڈرولک ماڈلز کی بنیاد پر دستیاب پانی کی فراہمی کا تخمینہ فراہم کر سکتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر جہاں میونسپل کنکشن ممکن یا عملی نہیں ہے، مطلوبہ پانی پانی کے کھلے جسم (جیسے جھیل، تالاب، دریا) یا پانی کے ذخیرہ کرنے والے ٹینک سے نکالا جا سکتا ہے۔ ہائیڈرولک حسابات اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آیا دستیاب پانی کی فراہمی کا دباؤ اسپرنکلر سسٹم ڈیزائن فلو ریٹ فراہم کرنے کے لیے کافی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں، تو فائر پمپ کے ذریعے پانی کا اضافی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے۔ سسٹم پائپنگ نیٹ ورک سپریشن سسٹم پائپنگ نیٹ ورک عام طور پر 3 ترتیبات میں سے کسی ایک میں ترتیب دیے جاتے ہیں: ٹری، لوپ، یا گرڈ۔ ان تمام قسم کے نظام بڑے افقی پائپوں کا استعمال کرتے ہیں-"مینز"-جو چھوٹے پائپوں-"برانچ لائنوں"-کو بڑے بہاؤ فراہم کرتے ہیں-جو مینز سے جڑے ہوتے ہیں۔ چھڑکنے والے صرف برانچ پائپوں پر نصب ہوتے ہیں۔ مینز کو پانی کی فراہمی ایک عمودی پائپ-"رائزر" سے منسلک کرکے کی جاتی ہے-جس کے نتیجے میں پانی کی فراہمی پائپنگ کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔ درختوں کے نظام میں ایک واحد مرکزی پائپ شامل ہوتا ہے جس میں کئی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں۔ چونکہ تمام پائپ ڈیڈ اینڈ پر ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے پانی کا بہاؤ صرف ایک سمت میں ممکن ہے۔ لوپڈ سسٹم ایک مین کا استعمال کرتے ہیں جو ایک عمارت میں کافی فاصلہ طے کرتا ہے اور رائزر کے قریب خود سے جڑنے کے لیے واپس چلایا جاتا ہے۔ برانچ لائنیں اس 'لوپ' سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس لوپڈ مین کنفیگریشن کے ساتھ پانی کی فراہمی کے کم دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہائیڈرولک پریشر ڈراپ مین کے ذریعے کم ہوتا ہے کیونکہ پانی کسی بھی اسپرنکلر کی طرف دو سمتوں میں بہہ سکتا ہے۔ برانچ لائنیں ڈیڈ اینڈ میں ختم ہو سکتی ہیں یا ہر سرے پر لوپڈ مین پر مختلف (عام طور پر مخالف) پوائنٹس سے جڑ سکتی ہیں۔ مؤخر الذکر صورت میں، پانی کی فراہمی کے کم دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ برانچ پائپ میں ہائیڈرولک پریشر ڈراپ کم ہوتا ہے کیونکہ پانی برانچ لائن کے دونوں سروں سے کسی بھی اسپرنکلر کی طرف بہتا ہے۔ گرڈ سسٹم کئی برانچ لائنوں کے مخالف سروں پر دو بڑے مینز کا استعمال کرتا ہے جو ہر سرے پر مینز سے جڑے ہوتے ہیں۔ گرڈڈ سسٹم پانی کو نظام کے کسی بھی مقام تک جانے کے لیے متعدد راستے فراہم کرتے ہیں، جس سے نظام میں دباؤ کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر ڈیزائن کے معیارات میں پائپنگ نیٹ ورک کے ذریعے رگڑ دباؤ کے نقصانات کا تعین کرنے کے لیے ہیزن ولیمز طریقہ کار کے اطلاق کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پانی اس سے گزرتا ہے۔ ٹری اور لوپ سسٹم اتنے آسان ہیں کہ ہائیڈرولک حساب کتاب ہاتھ سے کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ گرڈ والے نظاموں کے لیے ہائیڈرولک حسابات کے لیے پانی کے تمام ممکنہ راستوں سے پانی کے بہاؤ کو متوازن کرنے کے لیے ایک تکراری عمل کی ضرورت ہوتی ہے، یہ حساب اکثر کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ عملی طور پر، ہر قسم کے پائپنگ نیٹ ورک پر زیادہ تر حسابات کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ نیٹ ورک کے اجزاء کے سائز کو دستی عمل کے بجائے کمپیوٹر پر زیادہ آسانی سے تبدیل اور دوبارہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ 2013 این ایف پی اے 13 ہینڈ بک میں ایک ضمیمہ شامل ہے جو ہائیڈرولک حسابات انجام دیتے وقت لاگو ہونے والے کچھ ایپلی کیشن تھیوری اور عمل کو بیان کرتا ہے۔ حوالہ جات بیرونی روابط نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن ہائیڈرولکس فائر پروٹیکشن