Western HVDC Link
ویسٹرن ایچ وی ڈی سی لنک برطانیہ میں ایک ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ (ایچ وی ڈی سی) زیر سمندر برقی رابطہ ہے، جو مغربی اسکاٹ لینڈ میں ہنٹرسٹن اور نارتھ ویلز میں فلنشائر برج (کونا کے کنارے) کے درمیان ہے، جو آئل آف مین کے مغرب کی طرف جاتا ہے۔ اس کی ترسیل کی صلاحیت 2,250 میگاواٹ ہے اور یہ 2019 میں مکمل طور پر فعال ہو گئی۔ تعمیر اس منصوبے کی تعمیر پر £ 1.2billion لاگت آئی۔ اسے اصل میں 2015 میں سروس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا گیا تھا، اور اسے انڈسٹری ریگولیٹر آفجیم نے 31 مارچ 2017 کی آخری تاریخ دی تھی۔ 2016 میں، اس منصوبے پر کام کرنے والے انجینئروں نے پہلی جنگ عظیم کی جرمن آبدوز یو بی-85 کا تقریبا برقرار ملبہ دریافت کیا۔ کیبل مینوفیکچرنگ کے مسائل کی وجہ سے تکمیل میں ایک سال کی تاخیر ہوئی۔ لنک 7 دسمبر 2017 کو 900 میگاواٹ کی کم صلاحیت پر خدمت میں داخل ہوا جو ہنٹرسٹن میں مزید کام زیر التواء ہے۔ مکمل استعمال 16 اکتوبر 2018 کو دستیاب ہوا، لیکن اس نے موسم گرما 2019 تک مکمل سروس نہیں دی، اور 22 نومبر 2019 تک باضابطہ طور پر آپریٹر کے حوالے نہیں کیا گیا۔ نومبر 2021 میں، نیشنل گرڈ اور سکاٹش پاور نے 158 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا، جب او ایف جی ای ایم کی تحقیقات میں یہ طے ہوا کہ ان تاخیروں نے اسکاٹ لینڈ سے برطانیہ کے جنوب میں بھیجی جانے والی قابل تجدید توانائی کی مقدار کو محدود کرکے صارفین کے بلوں میں اضافہ کیا ہے۔ تحقیقات میں طے کیا گیا کہ تاخیر بنیادی طور پر اراضی کے حصول کے مسائل، مینوفیکچرنگ کے مسائل، کیبلز کی تنصیب اور کمیشننگ ٹیسٹ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جرمانے کا 15 ملین پاؤنڈ ریگولیٹر کی ازالہ اسکیم میں ادا کیا گیا، جو خیراتی اداروں اور دیگر تنظیموں کو رقم تقسیم کرتا ہے جو توانائی کے صارفین کی مدد کرتے ہیں۔ باقی قومی نیٹ ورک میں ترسیل کے اخراجات کے آفجیم کے حساب میں تبدیلیوں کے ذریعے بالواسطہ طور پر صارفین کو واپس کر دیا گیا۔ تفصیل یہ لنک ڈبل سرکٹ اے سی ٹرانسمیشن لائنوں کے ذریعہ فراہم کردہ موجودہ صلاحیت کو بڑھاتا ہے جو سکاٹش اور انگریزی ٹرانسمیشن گرڈ میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ کیبل پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سے پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ 600 کے وی پر پہلا سبسی لنک ہے۔ اس اعلی وولٹیج پر کام کرنے سے ٹرانسمیشن کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور کیبل میں ٹرانسمیشن کے نقصانات کو کم کرتا ہے، ٹرانسمیشن سے ہونے والے بجلی کے نقصان کو کم کرتا ہے اور دو اے سی/ڈی سی تبادلوں کو 3 فیصد سے کم کر دیتا ہے۔ دو کیبلز ہیں، جو اتلی پانی میں ایک جوڑے کے بنڈل میں رکھی جاتی ہیں، اور گہرے پانی میں تقریبا الگ رکھی جاتی ہیں، جو عام طور پر سمندر کی تہہ کے نیچے دفن ہوتی ہیں۔ کیبلز حصوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایچ وی ڈی سی کنورٹر پر لائن کمیونیٹیڈ کنورٹر ٹیکنالوجی کا استعمال بجلی کی مقدار کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جسے منتقل کیا جا سکتا ہے، جو بنیادی طور پر اسکاٹ لینڈ میں قابل تجدید ذرائع سے برآمد کی جاتی ہے۔ اس قسم کی ایچ وی ڈی سی کنورژن ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کہ ہر کنورٹر اسٹیشن پر بڑے فلٹر ہال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہنٹرسٹن کنورٹر اسٹیشن پر گیس انسولیٹڈ سوئچ گیئر کا استعمال جگہ بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ زمین پر مبنی راستے کے برخلاف، آئرش سمندر کے ذریعے رابطے کو روٹ کرنے سے بصری ماحول پر لنک کے اثرات کو کم کیا گیا اور منصوبے کی لاگت کو متاثر کرنے والی زمین کی بڑھتی ہوئی لاگت کو روکا گیا۔ دیئے گئے فاصلے کے لیے، سبسی روٹ کے لیے ڈی سی ٹرانسمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ضروری تھا، کیونکہ اے سی کنکشن کے لیے درکار کیپسیٹیو کرنٹ بہت زیادہ ہوگا۔ کنورٹر اسٹیشنوں کی ساحلی پٹی سے قربت کی وجہ سے، آلات پر ساحلی ہوا کے اثرات کو کم کرنے کے لیے تعمیر شدہ ڈھانچوں کے اندر برقی بنیادی ڈھانچے کی میزبانی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاور کو کسی بھی سمت منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن لنک کا سمت بدلنے سے پہلے کافی وقت کے لیے آف لائن ہونا ضروری ہے۔ ماس امپریگنیٹڈ نان ڈریننگ (MIND) کیبلز کو دو قطبی انتظام میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ماحولیاتی وجوہات کی بناء پر کسی سمندر یا زمین سے واپسی کے راستے کی اجازت نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ لنک کے کام کرنے کے لیے دونوں کیبلز سروس میں ہونی چاہئیں۔ کیبلز کو تھرمل مداخلت کو کم سے کم کرنے کے لیے الگ کیا جاتا ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ زمین کے مقناطیسی میدان کا استعمال کرتے ہوئے چلنے والی کسی بھی سمندری زندگی کو مادی طور پر متاثر کرے۔ کیبل کی خرابی کی وجہ سے لنک کو متعدد بندشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کا پتہ لگانے اور اسے ٹھیک کرنے میں عام طور پر کئی ہفتے لگتے ہیں: 19 فروری 2019 کو جنوبی لینڈ کیبل میں خرابی کے نتیجے میں 22 مارچ تک بندش ہوئی۔ 6 اپریل 2019 سے مزید توسیع شدہ بندش زیر سمندر کیبل میں خرابی کی وجہ سے ہوئی۔ تیسری بندش 10 جنوری 2020 کو شروع ہوئی، جس کی وجہ سے آفجیم تحقیقات کر رہا ہے۔ چوتھی بندش 15 فروری سے 13 مارچ 2021 تک جاری رہی۔ یہ بھی دیکھیں مشرقی ایچ وی ڈی سی حوالہ جات بیرونی روابط اسکاٹ لینڈ میں برقی طاقت کا بنیادی ڈھانچہ ویلز میں برقی طاقت کا بنیادی ڈھانچہ ایچ وی ڈی سی ٹرانسمیشن لائنیں سب میرین پاور کیبلز اسکاٹ لینڈ میں 2017 کے اداروں سے اور برطانیہ سے برقی انٹر کنیکٹر