2003 Hengyang fire
ہینگ یانگ "11.3" خاص طور پر شدید آگ ایک آگ تھی جو ہینگژو ٹاور، ہینگ یانگ، صوبہ ہنان میں 3 نومبر 2003 کی صبح سویرے لگی تھی۔ آگ کے نتیجے میں کسی شہری کی موت نہیں ہوئی، حالانکہ 20 فائر فائٹرز ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد عمارت کے گرنے کو سرکاری ریگولیٹرز، پبلک سیکیورٹی بیورو اور مختلف انسپکٹرز نے 'خاص طور پر سنگین گرنے اور آگ' کے طور پر درج کیا تھا، اور 20 فائر فائٹرز کی موت 1949 کے بعد چین میں فائر فائٹرز کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ پس منظر ہینگژو ٹاورز ایک مضبوط کنکریٹ کی چٹان کی حمایت یافتہ عمارت تھی جس میں ہینگژو مارکیٹ کے منصوبے کے حصے کے طور پر نو سطحوں کی تعمیر کی گئی تھی۔ یہ عمارت صحن کے انداز میں تعمیر کی گئی تھی جس کے وسط میں ایک ایٹریم تھا، جس کے گرد مخلوط استعمال والی عمارت تھی جو 2 سے 9 کی سطح پر محیط پانچ منسلک رہائشی بلاکس میں تقسیم تھی، جس میں ہر بلاک تک صرف سیڑھیوں کے اپنے سیٹ کے ذریعے رسائی حاصل کی جاتی تھی۔ یہ 1998 میں تعمیر کیا گیا تھا، جب ہینگ یانگ میں ڈویلپرز کے لیے اس طرح کے منصوبوں کو شروع کرنے کے لیے مراعات تھیں، جیسے کہ 3,000,000 RMB سے کم لاگت والے منصوبے زیادہ مکمل منظوری کے مرحلے سے مشروط نہیں تھے۔ اس سے حفاظت کے لیے ایک اہم خطرہ پیدا ہوا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ منصوبوں کی پہلے تجربہ کار انجینئرز کے ذریعے جانچ نہیں کی جائے گی۔ زوہوئی ضلع، جہاں عمارت واقع تھی، میں ناکافی منصوبہ بندی کی نگرانی اور نسبتا تاریخی ضلع ہونے کی وجہ سے آگ لگنے کا کافی خطرہ تھا۔ ضلع کے بہت سے بازاروں میں ایک دوسرے کے درمیان کافی فاصلہ نہیں تھا، فائر والز کی کمی تھی اور غیر تعمیل والی آگ سے بچنے کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے۔ دسمبر 2021 تک، اندرونی آگ بجھانے کے آلات کی بڑے پیمانے پر بحالی مکمل ہو چکی تھی، جس سے آگ کے خطرے میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ تعمیر یہ عمارت اصل میں ایک مخلوط استعمال، رہائشی اور تجارتی عمارت کے طور پر بنائی گئی تھی۔ یونگشنگ گروپ کارپوریشن کے قیام کے فورا بعد اپریل 1997 میں تعمیر کا آغاز ہوا۔ جبکہ منظور شدہ منصوبہ 5809 مربع میٹر کے زیادہ سے زیادہ فرش کے رقبے والی عمارت کا تھا، اس کے بجائے تعمیر شدہ عمارت کا کل فرش کا رقبہ 9300 مربع میٹر تھا۔ ہینگیانگ میں اجازت کے بغیر عمارت کے سائز کو بڑھانا عام بات تھی، جس کی وجہ سے بہت سی عمارتیں ایک دوسرے سے نامناسب طور پر 2 میٹر تک کے فاصلے پر تھیں، اور آگ کے خطرات پیدا ہوئے، کیونکہ نئے ڈیزائن پر کافی معماروں نے دستخط نہیں کیے تھے۔ عمارت کے دو مختلف تعمیراتی منصوبے تھے، جن میں سے ایک میں مشرق سے مغرب میں ترتیب دیے گئے 3 بلاکوں کے 5800 مربع میٹر کے زمین کے استعمال کی تصویر حکام کو دکھائی جانی تھی، جبکہ دوسرے میں اصل میں بنائے گئے منصوبے میں یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ 9300 مربع میٹر یا 8600 مربع میٹر پر محیط ہے۔ صحن کی شکل میں، تعمیر سے حاصل ہونے والے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے فیسوں کو کم کرتے ہوئے جو بڑی عمارت کی تعمیر کے لیے ادا کرنا پڑے گا۔ اصل ڈیزائن کی منصوبہ بندی سٹی کمیٹی نے کی تھی، اور بعد میں اسے جیانگ ڈونگ سٹی کنسٹرکشن ڈویلپمنٹ کمپنی کے حوالے کر دیا گیا، پھر ہینگ یانگ یونگشنگ کنسٹرکشن کمپنی، بعد میں یونگشنگ گروپ کارپوریشن، جو زیادہ تر غیر ہنر مند مزدوروں پر مشتمل ایک غیر لائسنس یافتہ تعمیراتی کمپنی تھی، کو دے دیا گیا۔ چونکہ اصل منصوبوں کو شہر کے آرکائیوز میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس نے تعمیراتی کام کی قانونی حیثیت کی تصدیق کو مشکل بنا دیا، لیکن اس حقیقت کی وجہ سے یہ بدتر ہو گیا کہ شہر کی انتظامیہ میں سے کسی نے بھی منصوبوں کے درمیان اہم تضادات کی پیروی کرنے کی زحمت نہیں کی۔ یہاں تک کہ جب تعمیر شروع ہوئی تو اس حقیقت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی کہ ڈویلپرز کو کبھی بھی کام شروع کرنے کا اجازت نامہ نہیں ملا۔ اس انتظام نے ایک ضابطے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہا کہ ڈویلپر کو عمارت کی تعمیراتی کمپنی بننے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ 1997 میں، جب ہینگژو مارکیٹ کے مجموعی منصوبے کی تعمیر کے ذمہ دار یو جیاسی نے عمارت کے فائر ایگزٹ اور ڈرینیج پائپوں کی تعمیر میں خامیوں کی نشاندہی کی، جنہیں ایئر بلوور کے ذریعے ہوا دینا پڑا، تو دوپہر کو لوگوں کے ایک گروہ نے ان کی پٹائی کی، جو ان کے دفتر میں داخل ہو گئے۔ اس مار پیٹ کے نتیجے میں تین پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ آخر کار، یونگشنگ گروپ کارپوریشن نے اسے 20,000 آر ایم بی معاوضہ دیا۔ عمارت کو کبھی بھی تعمیر کی اجازت دینے والی دستاویزات موصول نہیں ہوئیں۔ اس کے بجائے، کمپنی نے فرسودہ اجازت نامے استعمال کیے جو صرف ڈویلپرز کو زمین کے حقوق کی منتقلی کو ظاہر کرتے تھے۔ تعمیراتی کمپنی تصدیق شدہ نہیں تھی اور نہ ہی اہل تھی، اور خود عمارت کی تعمیر کو کبھی اجازت نامہ نہیں ملا۔ ڈیزائننگ پرمٹ کے ساتھ ایک مختلف کمپنی کو کل 10,000 آر ایم بی کی ادائیگی کرکے، ڈویلپرز عمارت کو ایسا دکھانے میں کامیاب ہوئے جیسے کہ جائز طور پر ڈیزائن کیا گیا ہو۔ اکتوبر 1998 میں عمارت کے رہائشی حصے کی تکمیل کے بعد، رہائشیوں کو فوری طور پر عمارت کا جامع معائنہ کیے بغیر اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ معائنہ مکمل ہونے سے پہلے، عمارت میں آباد نہیں ہونا چاہیے، اور رہائشی سرٹیفکیٹ صرف معائنہ کے بعد جاری کیے جانے چاہئیں۔ عمارت کا کبھی معائنہ نہیں کیا گیا، کیونکہ اسے تعمیر کرنے کا اجازت نامہ نہیں ملا تھا۔ ایک ایسی عمارت کے طور پر جس کی کبھی تصدیق نہیں ہوئی تھی، اسے فروخت کرنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تعمیراتی کمپنی نے جعلی دستاویزات بنائیں جس سے اسے قانونی طور پر تعمیر شدہ عمارت کی شکل ملی۔ 'پری سیلز' کے ذریعے، ڈویلپرز ایسی رہائش فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئے جو بصورت دیگر غیر قانونی ہوتی، اور رہائشی اجازت نامے کے بغیر فروخت کرنا ناممکن ہوتا۔ بہر حال، فائر فائٹرز کے مکمل ہونے پر ایک ابتدائی معائنے سے پتہ چلا کہ عمارت میں اس کے ساتھ والی عمارتوں کے لیے مناسب فاصلہ نہیں تھا، کہ اس طرح کی عمارت میں آگ بجھانے کے لیے کم ہائیڈرینٹ تھے اور عمارت کے اندر آگ بجھانے کے آلات ناکافی تھے۔ نظریہ طور پر، فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس عمارت کے مالکان کو جرمانہ کرنے اور اس کے استعمال کو روکنے کا اختیار تھا، جیسا کہ 'فائر فائٹنگ قانون' میں مقرر کیا گیا ہے۔ ہینگژو ٹاور کے ایک رہائشی نے یاد دلایا کہ 1999 میں باورچی خانے اور بیت الخلا کے ارد گرد کی دیواروں اور چھت سے پانی بہنا شروع ہو گیا تھا، اور رہنے کے کمرے کے وسط میں افقی بیموں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ کچھ دکاندار جنہوں نے لیول 1 کو گودام کے طور پر استعمال کیا اس نے خشک کھانے کو پروسیس کرنے کے لیے پیدا ہونے والی گیس کے لیے سلفر کو جلا دیا۔ اگرچہ اسے آگ کے خطرے کے طور پر دیکھا گیا تھا، لیکن رہائشیوں کی جانب سے درخواست جمع کرنے کے بعد بھی پراپرٹی مینجمنٹ گروپ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ 2000 میں 6 منزلہ عمارت کے لیے تعمیراتی اجازت نامہ جاری کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود، اصل منصوبے شہر کے آرکائیوز کے حوالے نہیں کیے گئے۔ یونگشنگ گروپ کی 20 سے زیادہ پیشرفتوں میں سے صرف 3 شہر کے آرکائیوز کو معائنہ کے لیے فراہم کیے گئے تھے۔ کمپنی نے مزید تفصیلی جانچ پڑتال سے بچنے کے لیے مختلف بہانے استعمال کیے، جیسے کہ ایک نجی کمپنی ہونا یا سیاست دانوں کی لابنگ کرنا۔ دستیاب منصوبوں سے، کمپنی کو کئی جرمانے کے نوٹس جاری کیے گئے، حالانکہ اس عمل نے کمپنی اور آرکائیوز کے درمیان تعلقات کو پیچیدہ بنا دیا، اور تیار کردہ قانونی عمل سے ان کی عمارت کی ترقی کے مزید منصوبے حاصل کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ عمارت کی تعمیر میں متعدد دیگر تبدیلیوں میں انخلاء کی دو سیڑھیوں کو صرف ایک تک کم کرنا شامل تھا۔ رہائشی سے تجارتی علاقوں تک کی سیڑھیوں کو عمارت کے مشرق کی طرف سطح 1 سے 2 تک سیڑھیوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور پھر پانچ دیگر سیڑھیاں جو 2 سے 9 تک رہائشی حصے کی خدمت کرتی ہیں۔ عمارت میں صرف دو ہائیڈرانٹ تھے، جن میں سے ایک میں نلی اور پائپنگ کا فقدان تھا۔ 2 سے 9 کی سطح 96 یونٹوں کے ساتھ رہائشی تھی جس میں 412 رہائشی تھے۔ اصل میں، لیول 1 میں میڈیکل سپلائیز مارکیٹ تھی، جو مارکیٹ کے استحکام کی وجہ سے 1999 میں بند ہو گئی۔ اس کے بعد، عمارت کے بدلتے ہوئے مقصد کی وجہ سے اسے محکمہ فائر کو مطلع کیے بغیر گودام میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسے رولر شٹروں سے محفوظ کیا گیا تھا، لیکن اسٹوریج کے 21 ڈبوں کو ایک دوسرے سے بند نہیں کیا گیا تھا، صرف دھات کے جال سے الگ کیا گیا تھا جو آگ کے پھیلاؤ میں معاون تھا۔ اس کا استعمال خشک سامان کے درمیان آتش گیر سامان کو ذخیرہ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، لیکن خطرناک سامان کے ذخیرہ کرنے سے وابستہ آگ بجھانے کے اضافی آلات کو کبھی نصب نہیں کیا گیا اور بے ترتیب نوعیت نے آگ بجھانے کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا کی۔ فائر فائر نے اطلاع دی کہ صبح 4 بج کر 39 منٹ پر عمارت کی سطح 1 پر آگ بھڑک اٹھی، جو فرش کے شمال مغرب میں شروع ہوئی اور بالآخر باقی عمارت میں پھیل گئی۔ سیکیورٹی گارڈ نے ابتدائی طور پر لیول 1 سے آنے والے دھوئیں پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اور نظر آنے والی آگ کے بعد ہی اس نے آگ پر قابو پانے کے لیے خشک پاؤڈر فائر بجھانے والا استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آگ بجھانے میں ناکام رہا۔ اس کے بعد، اس نے عمارت میں موجود دو فائر ہائیڈرنٹس میں سے ایک کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن پتہ چلا کہ نلی اور پائپ غائب ہیں۔ 119 پر پہلی کال صبح 5 بج کر 39 منٹ پر کی گئی، جس سے آگ لگنے کے لیے کافی وقت مل گیا۔ کال کے تین منٹ کے اندر، ضلع زوہوئی سے پہلے فائر فائٹرز تین انجنوں میں 20 فائر فائٹرز کے ساتھ پہنچے اور آگ بجھانے کی کوشش کے لیے نلی کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سطح 1 پر عارضی گودام میں رکھی گئی اشیاء کی بڑی مقدار کی وجہ سے آگ بجھانے کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی، جو زیادہ تر الیکٹرانکس، خشک سامان اور مصنوعی ربڑ تھی۔ جب آگ لگائی جاتی ہے تو ان اشیاء سے بڑی مقدار میں زہریلا دھواں خارج ہوتا ہے، جس سے آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ عمارت کے ارد گرد غیر قانونی تعمیرات کی کثافت کی وجہ سے باہر سے آگ پر حملہ کرنا مشکل تھا، لیکن گودام کے علاقے کی بے ترتیب نوعیت کی وجہ سے اندر سے بھی ایسا کرنا مشکل تھا۔ صحن کی ترتیب نے ایٹریم کے علاقے کو ایک فنل میں تبدیل کر دیا، جہاں آگ انتہائی شدید تھی اور فائر فائٹرز کو اس علاقے تک رسائی کے لیے عمارت سے گہرائی میں عبور کرنا پڑتا تھا۔ صبح 5 بج کر 58 منٹ پر ضلع زوہوئی سے پانی کے تین اضافی ٹینڈر، ایک سیڑھی اور ایک معاون گاڑی تعینات کی گئی ؛ مزید چار واٹر ٹینڈر ضلع یانفینگ اور ضلع شیگو سے آئے۔ میونسپل پانی چھڑکنے والی دو گاڑیاں بھی تعینات کی گئیں جن میں کل 130 فائر فائٹرز پہنچے۔ یہ سڑک پر ہائیڈرانٹس میں کم دباؤ کی وجہ سے تھا۔ رہائشیوں کا انخلا چونکہ آگ طلوع آفتاب سے پہلے لگی تھی، اس لیے زیادہ تر رہائشی سو رہے تھے اور آگ سے بے خبر تھے۔ فائر فائٹرز کو رہائشیوں کو جگانے کے لیے گھر گھر بھاگنا پڑا، اور انہیں عمارت سے باہر نکلنے کے لیے الرٹ کرنا پڑا۔ صبح 8 بجے تک، تمام رہائشیوں کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا، لیکن سیڑھیوں کی ناکافی تعداد کی وجہ سے اس کی رفتار سست ہو گئی تھی، کیونکہ سطح 2 سے 1 تک نیچے جانے کے لیے، تمام پانچوں بلاکوں کے رہائشیوں کو سیڑھیوں کے ایک سیٹ اور سانس لینے کے آلات کی ناکافی فراہمی سے گزرنا پڑا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے لیول 1 اسٹوریج کی جگہ یا اسٹال تک پہنچنے کی کوشش کے لیے رولر شٹر کھولے، لیکن لیول 1 کی اوپن پلان نوعیت کی وجہ سے، شٹر کے کھلنے سے ہواؤں نے آگ کے پھیلاؤ کو بڑھایا، لیکن آگ کو جلانے کے لیے مزید ایندھن بھی فراہم کیا۔ تین گھنٹے بعد، آگ پر صبح تقریبا 8 بجے گراؤنڈ فلور پر قابو پایا گیا اور فائر فائٹرز کو ناشتہ کرنے کے لیے باہر نکالنا شروع کیا گیا، لیکن صبح 8 بج کر 33 منٹ پر، رہائشی ٹاورز کے بلاک 3 اور 4 (مشرقی اور مغربی حصے، عمارت کا تقریبا دو پانچواں حصہ) بغیر کسی انتباہ کے گر گئے، جس سے 21 فائر فائٹرز ملبے کے نیچے پھنس گئے۔ اسے ایک صحافی نے کیمرے میں قید کر لیا، جو گرنے سے زخمی ہو گیا تھا۔ بازیابی دفن فائر فائٹرز کی تلاش فوری طور پر شروع ہوئی، پہلی ہلاکت کو صبح 9 بجے ہٹا دیا گیا اور آخری ہلاکت، نی زومنگ کو بالآخر دو دن بعد کھود لیا گیا۔ عام پولیس اور مسلح پولیس دونوں نے لوڈرز، کھدائی کرنے والوں اور کرینوں کی مدد سے تلاشی میں حصہ لیا۔ بحالی میں مدد کے لیے، 30 میٹر لمبی، دو منزلہ عمارت کو منہدم کر دیا گیا تاکہ منہدم ہونے تک آسان رسائی فراہم کی جا سکے۔ 70 گھنٹے سے زیادہ کے بعد، بازیابی کا عمل ختم کر دیا گیا، جس میں ایک لاش کو لاپتہ قرار دیا گیا۔ ہٹائی گئی پہلی چند لاشوں کو صرف ہلکا سا نقصان پہنچا تھا، کیونکہ وہ گہری دفن نہیں ہوئی تھیں۔ تاہم، آخری آٹھ بہت گہرے تھے، اور آگ کی وجہ سے، جب ان کی لاشیں برآمد ہوئیں تو ان کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ بالآخر تقریبا 130 فائر فائٹرز اور دیگر 50 ماہر فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پالیا۔ ہلاکتیں گرنے سے 20 فائر فائٹرز کی موت ہوگئی، بنیادی طور پر دماغی تکلیف دہ چوٹ اور سینے کی متعدد چوٹوں کے امتزاج سے۔ اس سے 11 دیگر فائر فائٹرز، ایک سیکیورٹی گارڈ اور 4 صحافی بھی زخمی ہوئے۔ آگ اور اس کے نتیجے میں گرنے سے ہونے والی اموات کی تعداد ڈیوٹی پر مرنے والے فائر فائٹرز کی پچھلی تعداد سے کہیں زیادہ تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں فائر فائٹر کی موت کے ساتھ آخری آگ 1989 میں قنگداؤ میں آئل اسٹوریج کی سہولت میں لگی تھی، جس کی وجہ سے 14 فائر فائٹرز ہلاک ہوئے تھے۔ عمارت گرنے پر 21 فائر فائٹرز دفن ہو گئے، اور ژانگ چنماؤ کے علاوہ، جنہیں کامیابی سے بچا لیا گیا، باقی 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ انہیں 27 گھنٹے تک دفن رکھا گیا، اور گردوں کو کافی نقصان پہنچا، لیکن چار ماہ کے علاج کے بعد وہ صحت یاب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ عمارت گرنے سے چار صحافی زخمی ہو گئے، جن میں سے دو کو عمارت گرنے پر مختلف پوزیشنوں سے پھینک دیا گیا، جبکہ ہینگیانگ ٹی وی کے لیے رپورٹنگ کرنے والے ایک اور شخص کو عمارت کی لیول 2 بالکونی سے پھینک دیا گیا کیونکہ وہ فائر فائٹرز کی فلم بندی کے دوران گر گیا تھا۔ بعد از سوگ 6 نومبر 2003 کو ہینگیانگ میموریل ہال میں ہلاک ہونے والے 9 فائر فائٹرز کی الوداع کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب کے لیے 3000 سے زیادہ لوگ جمع ہوئے، جن میں ہنان کے پارٹی سکریٹری یانگ ژینگو بھی شامل تھے۔ 7 نومبر 2003 کو دیگر 11 فائر فائٹرز کے لیے ایک علیحدہ تقریب منعقد کی گئی۔ 9 نومبر 2003 کو چونشان اسکوائر، ہینگ یانگ میں ایک عوامی یادگار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہونان کے پارٹی سکریٹری، پبلک سیکیورٹی بیورو نے ہلاک فائر فائٹرز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شرکت کی۔ اس یادگار کی قیادت اس وقت کے صوبہ ہنان کے گورنر چاؤ بوہوا نے کی تھی۔ یادگاری تقریب میں چاؤ یونگ کانگ نے ہو جن تاؤ، وین جیا باؤ اور لوو گان کی نمائندگی کی۔ اسی دوران بیجنگ کے فائر فائٹرز نے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی۔ 12 نومبر 2003 کی صبح فائر فائٹرز کی راکھوں کو ضلع میون کے شہید پارک میں دفن کیا گیا۔ اپریل 2002 میں ہنان پبلک سیکیورٹی آفس نے تمام پولیس اہلکاروں اور فائر فائٹرز کے لیے لائف انشورنس لیا، جس کا مطلب تھا کہ نومبر میں چائنا لائف انشورنس کمپنی نے ہر خاندان کو اوسطا 300,000 آر ایم بی ادا کیے۔ چونکہ ہلاک ہونے والے فائر فائٹرز کو شہدا کے طور پر درج کیا گیا تھا، اس لیے ہر خاندان کو مزید 200,000 آر ایم بی موصول ہوئے۔ غیر مصدقہ افواہیں آگ لگنے کے بعد ایک مشہور افواہ تھی کہ رہائشیوں نے صبح 4 بجے 119 پر کال کی تھی، لیکن محکمہ فائر نے کال کا جواب نہیں دیا۔ تاہم، یہ غلط ثابت ہوا، جب 3 نومبر کو فون کے ریکارڈ جاری کیے گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ کو موصول ہونے والی دن کی پہلی کال 05:39:25 پر تھی، اور آگ لگنے سے جلنے کا مطلب تھا کہ آگ ممکنہ طور پر صبح 4 سے 5 بجے کے درمیان لگی تھی۔ 2008 میں، ایک نیٹیزین کی ایک پوسٹ کو غیر ضروری وزن والے مواد پر مشتمل ہونے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جب انہوں نے عمارت پر کانگمنگ لالٹین کے تعمیراتی جال سے ٹکرانے کے بعد ہسپتال میں لگی آگ کو ایک نئی '3 نومبر' کی آگ قرار دیا۔ 2003 کی آگ کے برعکس، ہسپتال کی آگ سے فائر فائٹرز کی کوئی موت نہیں ہوئی، اور اس لیے اسے ایک نامناسب موازنہ کے طور پر دیکھا گیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ گرنے کی ممکنہ وجہ شمال مغرب میں پانچ معاون ستون تھے جنہیں آگ سے شدید نقصان پہنچا تھا، اس علاقے میں ذخیرہ شدہ پولی تھیلین کی وجہ سے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ حرارت پر آگ لگی تھی، جس کی وجہ سے یہ کمزور ہوا۔ مزید برآں، عمارت کے زیادہ تر ستون ناکافی ریبار کے ساتھ بنائے گئے تھے جو تعداد میں بہت کم تھے اور عمارت کو سہارا دینے کے لیے ضرورت سے زیادہ پتلے تھے، اور عمارت کے جنوب مغرب میں غیر معیاری کنکریٹ کا استعمال کیا گیا تھا۔ عمارت میں ایک مضبوط کنکریٹ کا فریم تھا، جبکہ 2 سے 9 کی سطح پر اینٹوں کے ساتھ اضافی سنگ تراشی کی حمایت تھی، حالانکہ تعمیراتی مواد اور استعمال کیا جانے والا طریقہ غیر معیاری تھا۔ عمارت کی حفاظت زوہوئی ضلع کی حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ یونگشنگ گروپ کارپوریشن کو ہینگ یانگ شہر کی طرف سے 'آگ کے سنگین خطرے' کے ساتھ ایک کارپوریشن کے طور پر درج کیا گیا تھا، اس کے بجائے کمپنی کے اقدامات کو شہر کی جانچ پڑتال سے مشروط ہونا چاہیے تھا۔ چونکہ عمارت کی انتظامیہ کو ایک علیحدہ کمپنی میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اس نے ایک قانونی خامی پیدا کر دی، حالانکہ انتظامی گروپ تکنیکی طور پر یونگشنگ گروپ سے منسلک نہیں تھا، ضلعی انتظامیہ کا بظاہر خیال تھا کہ اس کے بجائے یہ شہر کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی۔ عمارت کی مشکوک نوعیت ایک اور وجہ تھی کہ اس کا جامع معائنہ نہیں کیا گیا۔ تعمیراتی کمپنی اور ڈویلپر، اگرچہ مختلف ناموں کے حامل تھے، حقیقت میں ان کا انتظام اور ملکیت ایک ہی لوگوں کے پاس تھی۔ عمارت کی تعمیر سے پہلے، زمین کی سطح کا سروے نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے، مضبوط کنکریٹ کی ناقص تشکیل کے ساتھ تعمیر کی گئی ایک مختصر بنیاد کے ساتھ مل کر ڈھانچے کو نمایاں طور پر کمزور کردیا۔ گرنے کی جگہ سے بازیافت کیے گئے مضبوط کنکریٹ فاؤنڈیشن ستونوں نے صرف 150 اور 220 کے این طاقت کو سپورٹ کیا، جبکہ ڈیزائن کو 350 کے این سپورٹ کی ضرورت تھی۔ زیادہ تر غیر ٹوٹے ہوئے ڈھانچے میں سپورٹ کالم غائب تھے۔ مزید برآں، اس ڈھانچے میں 20 ٹن ناقابل استعمال گریڈ کنکریٹ موجود تھا، جس کا علاج نہیں کیا گیا تھا۔ ایک مختلف رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ منہدم ہونے والی عمارت سے کنکریٹ اور دھات کی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب، ڈیزائن کی طاقت سے کچھ کم حقیقی تناؤ کی طاقت رکھنے والی تین مضبوط کرنے والی سادہ سلاخوں میں سے ایک کے علاوہ، مطلوبہ ڈیزائن کی طاقت کو پورا کرنے میں کامیاب رہے، حالانکہ اصل میں تجارتی استعمال کے لیے ڈیزائن کی گئی عمارت کے ساتھ، سطح 1 پر موجود ستون ذخیرہ شدہ کیمیائی مصنوعات کی وجہ سے ہائی انرجی فائر کو سنبھال نہیں سکے۔ یہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ عمارت محفوظ ہے، کیونکہ عمارت میں واقعی کنکریٹ کے سلیبوں اور فریم کے درمیان جوڑوں پر تعمیراتی غلطیاں تھیں جو سلیبوں سے مضبوطی سے منسلک نہیں تھیں۔ اگر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے باندھ دیا جاتا تو عمارت ڈھانچے کو برقرار رکھ سکتی تھی اور ساختی اخترتی کو کم کر سکتی تھی، جس کے نتیجے میں یہ منہدم ہو گیا۔ گراؤنڈ فلور پر ذخیرہ شدہ کیمیکلز کی وجہ سے، اس کے جلنے سے 800 ڈگری سیلسیس سے اوپر سطح 1 کے جلنے کے ساتھ اعلی توانائی خارج ہوتی ہے، اور عمارت کے محدود حصے 1000 ڈگری سیلسیس سے 1500 ڈگری سیلسیس پر جل رہے تھے۔ اس طرح کے زیادہ درجہ حرارت کا مطلب تھا کہ دھات نے تھرمل توسیع کے ساتھ ساتھ سنٹر کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ستون کی زیادہ عمودی نقل مکانی ہوئی۔ عمارت بالآخر اس وقت منہدم ہو گئی جب عمارت کی کم گنجائش اور عمارت کی منتقلی کی وجہ سے ڈھانچے کے اندر کالم ناکام ہو گئے، جس نے بوجھ کو دوسرے ستونوں میں دوبارہ تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے عمارت منہدم ہو گئی۔ رہائشیوں کے مطابق آگ ایک دکاندار کی جانب سے الیشیم ویرم کو سلفر جلا کر خشک کرنے کی وجہ سے لگی تھی اور گودام کے ماحول کی وجہ سے آگ آسانی سے قریبی مواد جیسے کپڑوں میں پھیل جاتی تھی۔ تحقیقات میں خصوصی ریسکیو آلات کی کمی کو بھی اجاگر کیا گیا، جیسے کہ انفراریڈ کیمرے اور سانس لینے کے آلات۔ مقدمے کی سماعت 26 اکتوبر 2004 کو ضلع زوہوئی کی عوامی عدالت میں شروع ہوئی، جس میں لی وینگے، لی یونگکائی، وی ڈونگ ہینگ، زو فینگ اور ژیاؤ وی پر تعمیر میں انتہائی سنگین جرائم اور شین لمنگ پر سنگین غفلت کا الزام لگایا گیا۔ حتمی فیصلہ 1 اپریل 2005 کو دیا گیا: لیول 1 کو گودام کے طور پر استعمال کرنے والے 17 کرایہ داروں نے ہرجانے کے لیے معاوضے کی درخواست کی۔ مجموعی طور پر، یونگشنگ گروپ، یونگشنگ پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین وین جی اور آگ لگانے والے شخص، وانگ یولیانگ نے 3,524,223 RMB ادا کیا۔ قانونی چارہ جوئی ہلاک ہونے والے فائر فائٹرز میں سے 19 کے اہل خانہ نے معاوضے کی درخواست کرتے ہوئے یونگشنگ گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر، صرف 17 خاندانوں نے بالآخر یونگشنگ گروپ، زو فینگ، ژیاؤ وی، یونگشنگ پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی سمیت چار دیگر کے خلاف کل 4,340,000 RMB تک کے معاوضے کے لیے مقدمہ دائر کیا، جبکہ مجموعی طور پر، کمپنی کے خلاف مختلف مقدمات 20,000,000 RMB تک کے تھے۔ یادگاریں یہ یادگار اصل میں گرنے کی جگہ پر واقع ہونی تھی، لیکن بعد میں اسے ہینگ یانگ شہدا کے پارک میں تبدیل کر دیا گیا۔ 11. 3 "شہید یادگاری یادگار" نومبر 2006 میں، 20 فائر فائٹرز کی قربانیوں کی یاد میں، ہینگ یانگ کے پارٹی سکریٹری اور میونسپل حکومت نے ہینگ یانگ شہدا کے پارک میں ایک یادگار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جس میں یادگار کے پیچھے موجود قبریں تھیں۔ ان اموات کو ہر یوم شہدا یادگاری پر عوامی طور پر منایا جاتا ہے۔ دستاویزی فلمیں سی سی ٹی وی "لا آن لائن" 2003 ہنان ہینگ یانگ 11·3 خاص طور پر سنگین آگ دسمبر 2003، سی پی سی ہینگ یانگ سٹی ہسٹری ریسرچ دستاویزی فلم 11·3 ہینگ یانگ کو بجھانے پر آگ بجھانے والی وجر-دستاویزی فلمیں حوالہ جات نومبر 2003 میں چین میں واقعات 2003 میں ایشیا میں آگ 2003 میں آفات چین میں عمارت اور ڈھانچے میں آگ 2003 میں رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی عمارت اور ڈھانچہ گر گیا 2003 میں عمارت اور ڈھانچہ آگ کی وجہ سے منہدم ہوا ہینگ یانگ کی تاریخ