2019 Philadelphia refinery explosion
21 جون 2019 کی صبح سویرے فلاڈیلفیا، پنسلوانیا میں فلاڈیلفیا انرجی سولیوشنز ریفائنری میں آگ اور متعدد دھماکے ہوئے۔ ریفائنری کے الکیلیشن یونٹ میں ہائیڈرو کاربن اور ہائیڈرو فلورک ایسڈ کی رہائی سے زمین کو گلے لگانے والے بخارات کا بادل پیدا ہوا جو تیزی سے بھڑک اٹھا، جس کی وجہ سے منٹ کے فاصلے پر تین الگ الگ دھماکے ہوئے۔ سب سے بڑے دھماکے سے جہاز کا ایک ٹکڑا دریائے سکیلکل کے پار اڑ گیا۔ پانچ ملازمین کو معمولی چوٹیں آئیں، لیکن بالآخر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریفائنری نے اعلان کیا کہ وہ اسی مہینے کام بند کر دے گی، اور ایک ماہ بعد دیوالیہ پن کے لیے درخواست دائر کی۔ پس منظر فلاڈیلفیا انرجی سولیوشنز ریفائنری فلاڈیلفیا، پنسلوانیا میں ایک آئل ریفائنری ہے جس میں دو الگ الگ ریفائنریاں، گیرارڈ پوائنٹ اور پوائنٹ بریز ریفائنریاں شامل ہیں۔ اس سہولت میں آخری آگ 21 جون 2019 کو لگی تھی۔ آگ، دھماکہ، اور کارکنوں کا ردعمل 21 جون 2019 کی صبح ریفائنری نے اطلاع دی کہ ریفائنری کا الکیلیشن یونٹ، جو اعلی معیار کی پٹرول تیار کرتا ہے، معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ تاہم، صبح 4 بجے کے فورا بعد، پھٹے ہوئے پمپ پائپ کی کہنی سے ہائیڈرو کاربن گیس اور ہائیڈرو فلورک ایسڈ خارج ہوا۔ اس وقت الکیلیشن یونٹ میں تین فیلڈ آپریٹر کام کر رہے تھے۔ صبح 4 بج کر 1 منٹ پر، آپریٹرز میں سے ایک نے زمین کو گلے لگانے والے بخارات کے بادل کو دیکھنے کی اطلاع دی، جس کا اندازہ دوسرے نے لگایا تھا۔ صبح 4 بج کر 2 منٹ پر یونٹ میں بخارات کا بادل بھڑک اٹھا، جس سے زبردست آگ لگ گئی۔ الکیلیشن یونٹ میں فیلڈ آپریٹرز علاقے سے فرار ہونے اور چوٹ سے بچنے میں کامیاب رہے۔ صبح 4 بج کر 3 منٹ پر، ایک ریموٹ کنٹرول روم آپریٹر نے ریفائنری کے ریپڈ ایسڈ ڈینونٹری (آر اے ڈی) سسٹم کو چالو کیا، جس میں تقریبا ہائیڈرو فلورک ایسڈ کو الگ تھلگ ڈرم میں منتقل کیا گیا۔ صبح 4 بج کر 12 منٹ پر، کنٹرول روم آپریٹر نے ہائیڈرو فلورک ایسڈ کے اخراج کو دبانے کے مقصد سے پانی کو دبانے کے نظام کو چالو کرنے کی کوشش کی، لیکن نظام جواب دینے میں ناکام رہا۔ یو ایس سی ایس بی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پانی کے پمپ کا نظام صبح 4 بج کر 2 منٹ پر ناکام ہو گیا، اور اس کے 9 سیکنڈ بعد بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا بیک اپ ناکام ہو گیا۔ ایک فیلڈ آپریٹر نے پانی کے پمپوں پر چلنے کی کوشش کی تاکہ انہیں دستی طور پر چالو کیا جا سکے لیکن اطلاع دی کہ وہ قریب آنے کے وقت بہت گرم تھے۔ صبح 4 بج کر 15 منٹ پر، پہلا دھماکہ ریفائنری کے الکیلیشن یونٹ میں ہوا، اس کے بعد دوسرا دھماکہ صبح 4 بج کر 19 منٹ پر ہوا۔ پھر، صبح 4 بج کر 22 منٹ پر، آتش گیر ہائیڈرو کاربن (بنیادی طور پر بیوٹیلین، آئسوبوٹین اور بیوٹین) پر مشتمل ایک جہاز میں دھماکہ ہوا، جس سے سب سے بڑا دھماکہ ہوا۔ جہاز کے ٹکڑے، جن میں سے ایک کا وزن تقریبا تھا اور دو دوسرے ٹکڑے جن کا وزن تقریبا اور تھا، اڑتے ہوئے بھیجے گئے۔ سب سے بڑا ٹکڑا دریائے سکیلکل کے پار چلایا گیا۔ صبح 4 بج کر 39 منٹ پر الکیلیشن یونٹ شفٹ سپروائزر فائر فائٹنگ پروٹیکٹو "بنکر گیئر" میں الکیلیشن یونٹ میں داخل ہوا اور الکیلیشن یونٹ سے ہائیڈرو فلورک ایسڈ کے اخراج کو روکنے میں مدد کے لیے پانی کے پمپوں کو دستی طور پر چالو کیا۔ پلانٹ کے مشرق میں رہنے والے فائر فائٹ کے رہائشیوں کو اس جگہ پناہ لینے کا حکم دیا گیا۔ یہ آگ 24 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک جلتی رہی جس کے بعد 22 جون 2019 کو تقریبا 8 بج کر 30 منٹ پر اسے بجھا دیا گیا اور شیلٹر ان پلیس کا آرڈر اٹھا لیا گیا۔ تحقیقات اور بندش یو ایس کیمیکل سیفٹی بورڈ نے 11 اکتوبر 2022 کو اس واقعے پر اپنی حتمی رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1973 میں نصب ایک خراب کہنی کا پائپ پھٹ گیا اور ہائیڈرو فلورک ایسڈ کا رساو ہوا جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ پی ای ایس نے اعلان کیا کہ وہ 26 جون 2019 کو مکمل طور پر کام روک دے گا، اور 22 جولائی کو دیوالیہ پن کے لیے درخواست دائر کی۔ شٹ ڈاؤن نے امریکی ریفائننگ کی صلاحیت کو تقریبا 2 فیصد تک کم کر دیا۔ 2022 تک، ڈویلپر ریفائنری کی جگہ کو دوبارہ تیار کرنے پر غور کر رہے تھے۔ حوالہ جات بیرونی روابط یو ایس کیمیکل سیفٹی بورڈ، "ویک اپ کال: فلاڈیلفیا میں ریفائنری ڈیزاسٹر" 2019 پنسلوانیا میں ریاستہائے متحدہ میں صنعتی آگ اور دھماکوں میں