Cheater plug
ایک دھوکے باز پلگ، اے سی گراؤنڈ لفٹر یا تھری-پرانگ/ٹو-پرانگ اڈاپٹر ایک اڈاپٹر ہے جو NEMA 5-15 P گراؤنڈنگ ٹائپ پلگ (تھری-پرانگ) کو NEMA 1-15 R نان گراؤنڈنگ ریسیپیکل (دو سلاٹ) سے منسلک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ 3 تار والے پاور کورڈ والے آلات کو پرانی عمارتوں میں پائے جانے والے غیر زمینی (دو سلاٹ) استقبالیہ میں پلگ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح کے اڈاپٹر کا استعمال استقبالیہ کو تبدیل کرنے کی ضرورت سے بچتا ہے، لیکن ممکنہ طور پر خطرناک ہے اگر گراؤنڈنگ ٹیب برقی زمین سے منسلک نہیں ہے۔ یہ اڈاپٹر کچھ دائرہ اختیار میں، خاص طور پر پورے کینیڈا میں غیر قانونی ہیں۔ یو ایس اور کینیڈین الیکٹریکل کوڈز میں پہچانا جانے والا ایک محفوظ اور زیادہ قابل اعتماد متبادل آؤٹ لیٹ کو گراؤنڈ فالٹ سرکٹ انٹرپٹر (جی ایف سی آئی) بریکر آؤٹ لیٹ سے تبدیل کرنا ہے۔ آڈیو سسٹمز میں گراؤنڈ لوپس کو توڑنے کے لیے بھی دھوکے باز پلگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس عمل کو برقی حفاظت کو نظر انداز کرنے کے طور پر مذمت کی گئی ہے۔ ایک محفوظ اور زیادہ قابل اعتماد متبادل یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے خاص طور پر بنائے گئے آئسولیشن ٹرانسفارمر کا استعمال کیا جائے۔ ہسٹری چیٹر پلگ پہلے فلیٹ میٹل سکرو ٹیب کے بجائے ایک مختصر لچکدار گراؤنڈنگ تار کے ساتھ دستیاب تھے۔ اس نے ڈوپلیکس آؤٹ لیٹ میں نچلے ریسیپیکل کے استعمال کی اجازت دی، جس میں سکرو ٹیب کے لیے صحیح جگہ پر فیس پلیٹ سکرو نہیں ہوتا ہے۔ گراؤنڈنگ تار کو اڈاپٹر کے ارد گرد موڑ دیا جائے گا تاکہ اس کے اوپر فیس پلیٹ سکرو تک پہنچ سکے۔ تاہم، دھوکے باز پلگ کے اس زمینی تار کے انداز کو اس وقت بند کر دیا گیا جب یہ نوٹ کیا گیا کہ ایک ڈھیلا غیر منسلک زمینی تار غلطی سے قریبی آؤٹ لیٹ کے "گرم" بلیڈ سے جڑ سکتا ہے، جس سے ممکنہ طور پر بجلی کا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ ایک اضافی ناکامی موڈ کے طور پر، پتلی لچکدار تار موصلیت کے اندر کسی کا دھیان نہیں جا سکتا۔ آخر میں، زیادہ تر ابتدائی اڈاپٹرز نے گرم اور غیر جانبدار کنکشن کے حادثاتی طور پر الٹ جانے کی اجازت دی، کیونکہ ان میں درست پلگ واقفیت کو نافذ کرنے کے لیے وسیع غیر جانبدار بلیڈ کی کمی تھی۔ جدید دھوکے باز پلگوں میں لچکدار تار کی کمی ہوتی ہے جسے حادثاتی طور پر غلط طریقے سے جوڑا جا سکتا ہے۔ فلیٹ متوازی پلگ بلیڈ کو پولرائز کیا جاتا ہے تاکہ گرم اور غیر جانبدار رابطوں کو الٹا ہونے سے روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ، بہت سے ورژن میں اڈاپٹر کے اوپر ایک مولڈڈ رکاوٹ بم ہوتا ہے، جو گراؤنڈنگ پرانگ کو روکتا ہے اور اس طرح جسمانی طور پر غلط سمت میں 3-پرانگ پلگ کو زبردستی داخل کرنے سے روکتا ہے۔ رہائش گاہوں میں استعمال ہونے والے تین رخا پلگ پرانے، دو رخا استقبالیہ میں فٹ نہیں ہوتے ہیں۔ جب مطلوبہ مقصد کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، تو 3 تار والے استقبالیہ کے گراؤنڈ پن کو گراؤنڈ کور سکرو، یا بیرونی گراؤنڈ سے جوڑا جانا ہوتا ہے۔ 1969 میں، انڈر رائٹرز لیبارٹریز نے حفاظت کے لیے بڑے آلات پر تھری پرانگ پلگوں کو لازمی قرار دیا۔ اس وقت، امریکی گھروں میں موجود ریسیپیکلز میں سے صرف نصف تین رخا تھے۔ زیادہ تر گھروں میں تاروں میں گراؤنڈنگ تار شامل نہیں تھا۔ پیچ اور آؤٹ لیٹ بکس یا تو غیر جانبدار سے جڑے ہوئے تھے، یا کچھ بھی نہیں سے جڑے ہوئے تھے۔ صرف کچھ دائرہ اختیار میں جہاں 2 تار والی غیر دھاتی کیبل پر پابندی تھی اور بکتر بند کیبل کی ضرورت تھی (اور پھر بھی اچھی حالت میں)، کیا دھوکے باز پلگ محفوظ طریقے سے کام کرتے ہیں جیسا کہ ارادہ کیا گیا تھا۔ 1971 میں، یو ایس نیشنل الیکٹریکل کوڈ (این ای سی) نے گھر کے تمام مقامات پر گراؤنڈ ریسیپیکلز کی ضرورت تھی (یکم جنوری 1974 سے موثر)۔ سیفٹی پیشہ ورانہ آڈیو اور ویڈیو شعبوں میں، دھوکے باز پلگ کو ایک سنگین حفاظتی مسئلہ کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ اینالاگ آڈیو اور ویڈیو سگنلز میں گراؤنڈ لوپس سے بچنے کے طریقہ کار کے طور پر اس کا غیر معمولی استعمال (ہمس اور بوز کو ختم کرنے کے لیے) خطرناک ہے۔ جینسن ٹرانسفارمرز کے صدر بل وائٹ لاک لکھتے ہیں، "کبھی بھی 3 سے 2 رخا اے سی پلگ اڈاپٹر جیسے آلات کا استعمال نہ کریں، یعنی۔ شور کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 'گراؤنڈ لفٹرز'! وائٹ لاک اس بات سے متعلق ہے کہ کس طرح ایک ڈیوائس میں بجلی کی خرابی جو اس کے بجلی کے منبع سے غیر زمینی دھوکے باز پلگ کے ذریعے منسلک ہے اس کے نتیجے میں آڈیو یا ویڈیو کیبلز کے ذریعے خطرناک، زیادہ کرنٹ بہہ جائے گا۔ وائٹ لاک نوٹ کرتا ہے کہ 1997 میں صارفین کے آڈیو اور ویڈیو آلات نے نو افراد کو بجلی کے جھٹکے سے ہلاک کر دیا تھا۔ لیبارٹری کی ترتیبات میں دھوکے باز پلگ کو حفاظتی خطرے کے طور پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگست 2005 میں، کلیولینڈ اسٹیٹ یونیورسٹی کے ایک ایسوسی ایٹ پروفیسر ترون مال کو اس وقت بجلی کا جھٹکا لگا جب اس نے دھوکے باز پلگ کا استعمال کرتے ہوئے ایک عیب دار فلوروسینٹ لیمپ کو ٹائم سوئچ میں پلگ کیا۔ اس کے بعد، ریاست اوہائیو نے غیر محفوظ برقی حالات کے لیے یونیورسٹی کو سات حوالہ جات جاری کیے۔ دی سائنٹسٹ نوٹ کرتا ہے کہ یونیورسٹی کے سات ماحولیاتی حفاظتی ماہرین میں سے چار نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دھوکے باز پلگ کا استعمال "امریکی یونیورسٹی کی لیبارٹریوں میں غیر معمولی نہیں ہے"۔ لیبارٹری سیفٹی انسٹی ٹیوٹ کے سی ای او جم کافمین کہتے ہیں، "جب آپ لیبارٹریوں کا معائنہ کرتے ہیں، تو اس طرح سے ایک سے سات تک تلاش کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔" متبادل عمارت کو ری وائرنگ کیے بغیر نئے آلات کو دو رخا ریسیپیکلز سے جوڑنے کے کئی متبادل ہیں: پلگ کے گراؤنڈنگ پن کو ہٹانا (غیر محفوظ)، ریسیپیکل کو تین رخا آؤٹ لیٹ سے تبدیل کرنا (مناسب گراؤنڈ کے بغیر غیر محفوظ)، یا ریسیپیکل کو گراؤنڈ فالٹ سرکٹ انٹرپٹر (جی ایف سی آئی) سے تبدیل کرنا۔ آلات کے پلگ کے گراؤنڈنگ پن کو ہٹانا غیر محفوظ ہے، اور آلات کو مناسب گراؤنڈنگ کے بغیر چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے منتقل کیا جاتا ہے اور مناسب طریقے سے گراؤنڈ کیے گئے تین دھاری استقبالیہ میں پلگ کیا جاتا ہے۔ مزید برآں، چونکہ زیادہ تر NEMA 5-15 P پلگوں میں دونوں موجودہ لے جانے والے پروانگ ایک ہی چوڑائی کے ہوتے ہیں اور صحیح واقفیت کے لیے گراؤنڈ پن پر انحصار کرتے ہیں، اس کو ہٹانے سے گرم اور غیر جانبدار تاروں کے ساتھ پلگ کو داخل کرنے کی اجازت ملتی ہے، جس سے ایک اضافی خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ تر معاملات میں یہ آلات کی غیر تعاون یافتہ ترمیم کے طور پر نقائص کے خلاف کارخانہ دار کی وارنٹی کو بھی کالعدم قرار دیتا ہے۔ ریسیپیکل کو تھری پرنگ ٹائپ سے تبدیل کرنا اور گراؤنڈ سکرو کو غیر منسلک چھوڑنا اتنا ہی غیر محفوظ ہے جتنا کہ دھوکے باز پلگ کا استعمال کرنا، لیکن اس کا اضافی نقصان یہ ہے کہ آؤٹ لیٹ کے بعد کے صارفین کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مناسب طریقے سے گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ اگر استقبالیہ کا گراؤنڈ سکرو غیر جانبدار طرف سے جڑا ہوا ہے، تب بھی برقی جھٹکا ممکن ہے جب آلہ مناسب طریقے سے کام کر رہا ہو۔ اسے "فالس" یا "بوٹلیگ" گراؤنڈ کہا جاتا ہے اور یہ ایک سنگین حفاظتی خطرہ ہے جس کا اکثر عام ریسیپیکل ٹیسٹرز کے ذریعے پتہ نہیں چلتا ہے۔ مرکزی سرکٹ بریکر پینل سے نئی کیبل نصب کرنے کے علاوہ، متروک استقبالیہ کو جی ایف سی آئی استقبالیہ سے تبدیل کرنا سب سے محفوظ متبادل ہے۔ اگر گراؤنڈ فالٹ سرکٹ انٹرپٹر ریسیپیکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، تو یہ کسی آلے سے ممکنہ طور پر مہلک برقی جھٹکے کی مدت کو محدود کرنے کے لیے خطرناک کرنٹ میں خلل ڈالے گا جب کہ ریسیپیکل برقی زمین کا واحد موصل نہ ہو (تعریف کے مطابق یہ گراؤنڈ فالٹ ہے)۔ انسانوں کو برقی جھٹکوں سے بچانے کے مقصد سے، نیشنل الیکٹریکل کوڈ اس طرح کے متبادل کی اجازت دیتا ہے اگر انسٹالر جی ایف سی آئی پر "کوئی آلات گراؤنڈ نہیں" کا لیبل لگاتا ہے۔ اس صورت میں استقبالیہ نصب کرتے وقت، زمینی کنکشن کو غیر منسلک چھوڑ دیں۔ نوٹ کریں کہ ایک بیرونی جی ایف سی آئی ریسیپیکل ٹیسٹر غیر گراؤنڈ شدہ جی ایف سی آئی ٹرپ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ٹیسٹر غلطی کی تقلید کے لیے گراؤنڈ کنکشن کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جی ایف سی آئی استقبالیہ میں مربوط ٹیسٹ بٹن کو عام طور پر کام کرنا چاہیے اور آؤٹ لیٹ کو اس وقت تک بند کرنا چاہیے جب تک کہ اسے دستی طور پر دوبارہ ترتیب نہ دیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آؤٹ لیٹ محفوظ نہیں ہے اور اسے تبدیل کیا جانا چاہیے۔ حوالہ جات مینز پاور کنیکٹر