Infiltration/Inflow
ஊடுருவல்/உட்செலுத்துதல் (I/I அல்லது I & I) என்பது நிலத்தடி நீர் அல்லது வீட்டு கழிவுநீரைத் தவிர வேறு மூலங்களிலிருந்து வரும் நீர், சுகாதார சாக்கடைகளுக்குள் நுழையும் செயல்முறையாகும். I/I சுகாதார சாக்கடைகளில் நீர்த்தலை ஏற்படுத்துகிறது, இது சுத்திகரிப்பின் செயல்திறனைக் குறைக்கிறது, மேலும் கழிவுநீர் அளவு வடிவமைப்பு திறனை விட அதிகமாக இருக்கலாம். ஊடுருவல் தொழில்நுட்ப ரீதியாக ஊடுருவலில் இருந்து வேறுபட்டிருந்தாலும், அணுக முடியாத சாக்கடைகளில் நீர்த்தல் சிக்கல்களை ஏற்படுத்துவது எது என்பதை தீர்மானிப்பது கடினமாக இருக்கலாம். அமெரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம் ஊடுருவல்/வரத்து என்ற சொல்லை இரண்டின் ஒருங்கிணைந்த பங்களிப்புகள் என்று வரையறுக்கிறது. பின்னணி ஆரம்பகால ஒருங்கிணைந்த சாக்கடைகள் கழிவறைகளில் இருந்து கழிவுகளை நீர்த்துப்போகச் செய்து நகர்ப்புறங்களில் இருந்து இயற்கை நீர்வழிகளுக்கு எடுத்துச் செல்ல மேற்பரப்பு ஓட்டத்தைப் பயன்படுத்தின. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு கழிப்பறைக் கழிவுகளிலிருந்து சில மாசுபடுத்திகளை அகற்றலாம், ஆனால் ஒருங்கிணைந்த சாக்கடைகளிலிருந்து நீர்த்த ஓட்டத்தை சுத்திகரிப்பது ஒத்த மாசுபடுத்தும் செறிவுகளுடன் அதிக அளவு சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை உருவாக்குகிறது. நவீன சுகாதார சாக்கடைகள் உள்நாட்டு மற்றும் தொழில்துறை கழிவுநீரை நீர்த்தல் இல்லாமல் சுத்திகரிப்பு வசதிகளுக்கு நேரடியாக கொண்டு செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. குறைபாடுள்ள குழாய் மூட்டுகள் மற்றும் உடைந்த குழாய்கள் வழியாக சுகாதார சாக்கடைகளுக்குள் நுழையும் நிலத்தடி நீர் ஊடுருவல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கவனக்குறைவாக நிறுவப்பட்டதால் குழாய்கள் கசியலாம்; வெவ்வேறு தரை இயக்கம், கழிவுநீருக்கு மேலே உள்ள சாலைகளில் அதிக வாகன போக்குவரத்து, அருகிலுள்ள அகழிகளில் கவனக்குறைவான கட்டுமான நடைமுறைகள் அல்லது கழிவுநீர் குழாய் பொருட்களின் சீரழிவு ஆகியவற்றால் அவை நிறுவப்பட்ட பிறகு சேதமடையக்கூடும். பொதுவாக, கசிவுகளின் அளவு காலப்போக்கில் அதிகரிக்கும். சேதமடைந்த மற்றும் உடைந்த கழிவுநீர் சுத்திகரிப்புகள் நகராட்சி கழிவுநீர் அமைப்புகளில் ஊடுருவுவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகும். உள்ளூர் நிலத்தடி நீர் உயரம் கழிவுநீர் குழாயை விட அதிகமாக இருக்கும் இடங்களில் ஊடுருவல் ஏற்படும். கழிவுநீர் குழாய் அகழிகளில் உள்ள கல்லறை படுக்கை பொருட்கள் ஒரு பிரெஞ்சு வடிகாலாக செயல்படுகின்றன. சேதமடைந்த குழாய் பகுதியை அடையும் வரை நிலத்தடி நீர் கழிவுநீருக்கு இணையாக பாய்கிறது. குறைந்த நிலத்தடி நீர் உள்ள பகுதிகளில், கழிவுநீர் கசிந்த கழிவுநீரில் இருந்து நிலத்தடி நீரில் வெளியேற்றப்படலாம். பொருத்தமற்ற இணைப்புகளிலிருந்து சுகாதார சாக்கடைகளுக்குள் நுழையும் நீர்வரத்து நீர் வரத்து என்று அழைக்கப்படுகிறது. வழக்கமான ஆதாரங்களில் சம்ப் பம்புகள், கூரை வடிகால்கள், பாதாள வடிகால்கள் மற்றும் நகர்ப்புற அம்சங்கள் மேற்பரப்பு ஓட்டத்தைத் தடுக்கும் முற்றத்தில் உள்ள வடிகால்கள் ஆகியவை அடங்கும், மேலும் புயல் வடிகால்கள் வசதியாக அணுக முடியாதவை அல்லது அடையாளம் காண முடியாதவை. மழைப்பொழிவு நிகழ்வுகளின் போது நீர்வரத்து உச்சத்தை அடைகிறது, மேலும் ஊடுருவலை விட அதிக ஓட்ட மாறுபாட்டை ஏற்படுத்துகிறது. நீரோட்டத்தால் ஏற்படும் உச்ச ஓட்டங்கள், உச்ச ஓட்டக் கொந்தளிப்பின் போது அதிகப்படியான சாக்கடைகளின் வறண்ட வானிலை ஈரப்படுத்தப்பட்ட சுற்றளவில் இருந்து திரட்டப்பட்ட பயோஃபில்ம் மற்றும் சுகாதார திடப்பொருட்களின் மோசமான ஃப்ளஷ் உருவாக்கலாம். புகைப் பரிசோதிப்பதன் மூலம் சில நேரங்களில் நீர்வரத்து ஆதாரங்களை அடையாளம் காணலாம். வறண்ட வானிலையின் போது சாக்கடையில் புகை வீசப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் பார்வையாளர்கள் கெஜம், பாதாள அறைகள் அல்லது கூரை சாக்கடைகளில் இருந்து வெளியேறும் புகையை கவனிக்கின்றனர். கழிவுநீரின் முக்கியத்துவம் நீர்த்தல் நேரடியாக உந்தி மற்றும் குளோரினேஷன், ஓசோனேஷன் அல்லது புற ஊதா கிருமி நீக்கம் ஆகியவற்றின் செலவுகளை அதிகரிக்கிறது. உச்ச ஓட்டத்தைக் கையாள திரைகள் மற்றும் பம்புகள் உள்ளிட்ட இயற்பியல் சிகிச்சை கட்டமைப்புகள் விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும். சராசரி ஓட்டங்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க முதன்மை தெளிவுபடுத்திகளும் விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும், இருப்பினும் உச்ச ஓட்டங்களின் முதன்மை சிகிச்சை தடுப்பு வடிநிலங்களில் நிறைவேற்றப்படலாம். உயிரியல் இரண்டாம் நிலை சிகிச்சை மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் போது கரையக்கூடிய மற்றும் கூழ்மம் மாசுபடுத்திகளின் செறிவு (பொதுவாக உயிர்வேதியியல் ஆக்ஸிஜன் தேவை அல்லது பிஓடி என அளவிடப்படுகிறது) அந்த மாசுபடுத்திகளை ஜீரணிக்கும் நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கையைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் அளவுக்கு அதிகமாக உள்ளது. யு. எஸ். ஃபெடரல் விதிமுறைகளில், இரண்டாம் நிலை சிகிச்சை 200 மி. கி/எல் பிஓடி கொண்ட கழிவுநீரில் இருந்து 85 சதவீதம் கரையக்கூடிய மற்றும் கூழ்ம கரிம மாசுபடுத்திகளை அகற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வழக்கமான உயிரியல் இரண்டாம் நிலை சிகிச்சையின் மூலம் பிஓடி அகற்றுவது நீர்த்தலுடன் குறைவான செயல்திறன் கொண்டது மற்றும் சிகிச்சை வசதிக்குள் நுழையும் பிஓடி செறிவுகள் சுமார் 20 மி. கி/லி. க்கு கீழே நீர்த்தப்படுவதால் நடைமுறையில் நிறுத்தப்படுகிறது. அகற்றப்படாத கரிமங்கள் வெளியேற்றப்படுவதற்கு முன்பு இரசாயன கிருமி நீக்கம் மூலம் கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்ட துணை தயாரிப்புகளாக மாற்றப்படுகின்றன. அதிக ஊடுருவல்/வரத்து விகிதங்கள் சுகாதாரக் கழிவுநீரை வடிவமைப்பு சேவைப் பகுதியிலிருந்து கழிவுநீரை எடுத்துச் செல்ல முடியாமல் போகலாம். ஈரமான காலநிலையின் போது கழிவுநீர் தாழ்வான வீடுகளுக்குள் மீண்டும் வரக்கூடும், அல்லது தெரு மேன்ஹோல் நிரம்பி வழியலாம். சரிசெய்தல் புகை சோதனை முடிவுகள் ஓட்ட அளவுகளுடன் நன்கு தொடர்புபடுத்தப்படாமல் இருக்கலாம்; இருப்பினும் அவை சாத்தியமான சிக்கல் இருப்பிடங்களை அடையாளம் காண முடியும். கழிவுநீர் ஓட்டம் ஒப்பீட்டளவில் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் இடங்களில், ஈரமான மற்றும் வறண்ட காலநிலையின் போது ஒரே கட்டத்தில் அல்லது கழிவுநீர் அமைப்பிற்குள் இரண்டு தொடர்ச்சியான புள்ளிகளில் கழிவுநீர் ஓட்டத்தை ஒப்பிடுவதன் மூலம் ஊடுருவல் மற்றும் நீரோட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை மதிப்பிடலாம். கழிவுநீர் அமைப்பு போதுமான அளவீட்டு இடங்களை வழங்கினால், பெரிய ஓட்ட வேறுபாடுகள் கொண்ட சிறிய பகுதிகளை அடையாளம் காணலாம். அடையாளம் காணப்பட்ட இணைப்புகளை அகற்றுவதன் மூலம் ஓட்ட வேறுபாடுகளை சரிசெய்ய முடியாவிட்டால், கழிவுநீர் பாதையின் ஒரு பகுதியை மாற்றுவது அவசியமாக இருக்கலாம். குறிப்புகள் கழிவுநீர் நீர் மாசுபாடு