Coppermills Water Treatment Works
காப்பர் மில்ஸ் நீர் சுத்திகரிப்பு பணிகள் என்பது கிழக்கு லண்டனில் உள்ள லீ பள்ளத்தாக்கில் உள்ள ஒரு பெரிய நீர் சுத்திகரிப்பு பணியாகும். 1969 ஆம் ஆண்டில் பெருநகர நீர் வாரியத்தால் முடிக்கப்பட்ட இது இப்போது தேம்ஸ் வாட்டருக்குச் சொந்தமானது மற்றும் இயக்கப்படுகிறது. 2009 ஆம் ஆண்டில், காப்பர் ஆலைகள் வடக்கு விரிவாக்க சுரங்கப்பாதை வழியாக தேம்ஸ் நீர் வளைய பிரதானத்துடன் இணைக்கப்பட்டன, இதனால் இந்த வசதி முழு லண்டன் பகுதிக்கும் ஒரு முக்கிய நீர் சப்ளையராக இருக்க முடிந்தது. இது ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக தண்ணீரை வழங்கும் திறன் கொண்டது. நீர் ஆதாரம் இந்த வசதி நேரடியாக வடக்கே அமைந்துள்ள லீ பள்ளத்தாக்கு நீர்த்தேக்க சங்கிலியிலிருந்து தண்ணீரை ஈர்க்கிறது, இது லீ நதி, நியூ நதி மற்றும் தேம்ஸ் நதி (தேம்ஸ்-லீ வாட்டர் மெயின் வழியாக) ஆகியவற்றிலிருந்து அதன் நீரைப் பெறுகிறது. கிழக்கு வார்விக், லோ மேனார்ட் மற்றும் வால்தாம்ஸ்டோ எண். 5 நீர்நிலைகள். இது தாமிர ஆலை நீரோடை மற்றும் 'முதுகெலும்பு சுரங்கப்பாதை' வழியாகவும் வழங்கப்படுகிறது, இது லாக்வுட், கிங் ஜார்ஜ் V, வில்லியம் கிர்லிங் மற்றும் பான்பரி நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து மேலும் வடக்கே வழங்கப்படுகிறது. காப்பர் மில்ஸ் பணிகளில் முதல் நீர் சுத்திகரிப்பு செயல்முறை விரைவான ஈர்ப்பு வடிகட்டுதல் ஆகும். மணல் கொண்ட 24 செவ்வக திறந்த மேற்புற குளங்கள் உள்ளன. நீர் தொட்டிகளின் மேற்புறத்திற்குள் நுழைந்து ஈர்ப்பு விசையின் கீழ் மணல் அடுக்கு வழியாக கீழே பாய்கிறது. வடிகட்டிகளில் நீர் இருப்பு நேரம் சுமார் 15 நிமிடங்கள் ஆகும். வடிகட்டிகள் துகள்களை அகற்றி, வடிகட்டிகளின் அடிப்பகுதியில் இருந்து சுத்தம் செய்யப்பட்ட நீர் பாய்கிறது. அவ்வப்போது, ஒவ்வொரு 6 முதல் 24 மணி நேரத்திற்கும் ஒவ்வொரு வடிகட்டியும் மூடப்பட்டு, சுத்தமான நீர் படுக்கை வழியாக அழுத்தப்பட்ட காற்றுடன் பம்ப் செய்யப்பட்டு மணலைத் துடைக்கவும், வடிகட்டுதல் கட்டத்தில் சிக்கிய பொருட்களை அகற்றவும் செய்யப்படுகிறது. பின் கழுவுதல் செயல்முறை முடிந்ததும் வடிகட்டி மீண்டும் சேவைக்கு வாங்கப்படுகிறது. ஓசோன் வாயு பின்னர் தண்ணீரில் சேர்க்கப்பட்டு பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் கரிமப் பொருட்கள் போன்ற அசுத்தங்களை ஆக்சிஜனேற்றம் செய்கிறது. ஓசோனைசேஷன் செயல்முறையும் பாக்டீரியாவைக் கொல்கிறது. தண்ணீர் பின்னர் அடுத்த கட்டத்திற்கு பாய்கிறது மெதுவான மணல் வடிகட்டுதல். கோப்பர்மில்ஸ் நீர் சுத்திகரிப்பு பணிகளில் 33 மெதுவான மணல் வடிகட்டி படுக்கைகள் உள்ளன, அவை தளத்தின் பெரும்பகுதியை ஆக்கிரமித்துள்ளன. வடிகட்டிகளில் உள்ள மணல் படுக்கை மணலின் மேல் சில மில்லிமீட்டர்களில் ஒரு ஜெலட்டினஸ் பயோஃபில்ம் அல்லது ஹைபோஜியல் அடுக்கை ஆதரிக்கிறது. மேற்பரப்பு பயோஃபில்ம் ஒரு பயனுள்ள உயிரியல் சிகிச்சையை வழங்குகிறது. நீர் ஹைபோஜியல் அடுக்கு வழியாக செல்கிறது, அங்கு அசுத்தங்கள் பாக்டீரியா, பூஞ்சை மற்றும் புரோட்டோசோவா ஆகியவற்றால் தக்கவைக்கப்பட்டு வளர்சிதை மாற்றமடைகின்றன. பல வாரங்களில் பயோஃபில்ம் அடர்த்தியாக மாறுகிறது மற்றும் நீரின் ஓட்டம் குறைகிறது. வடிகட்டி படுக்கை வடிகட்டப்பட்டு, பயோஃபில்ம் அடுக்கு அகற்றப்பட்டு புதிய மணலால் மாற்றப்படுகிறது. தண்ணீர் பின்னர் 400-மைக்ரான் (400 மைக்ரோமீட்டர்) துருப்பிடிக்காத எஃகு வலைத் திரைகள் வழியாக செல்கிறது. குளோரின் முழுமையாக தண்ணீருடன் கலக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக குளோரின் கொண்ட தொடர்பு தொட்டிகளில் குளோரின் மூலம் தண்ணீர் செலுத்தப்படுகிறது. குளோரின் தீங்கு விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகளை அழிக்கிறது. வாடிக்கையாளர்களுக்கு நேரடியாக அல்லது மூடப்பட்ட சேவை நீர்த்தேக்கங்கள் மூலம் விநியோகிக்கும் விநியோக முறைக்குள் தண்ணீர் செலுத்தப்படுகிறது. நீர்த்தேக்கங்களில் பாசி பூக்கும் காலங்களில் சுத்திகரிப்பு பணிகளில் சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன, இது விரைவான ஈர்ப்பு வடிகட்டிகளின் சுழற்சி நேரத்தைக் குறைக்கிறது. செம்பு ஆலைகளின் செயல்பாடுகளில் இது ஆலையின் திறனை அதன் சாதாரண செயல்திறன் நாளொன்றுக்கு 560 மில்லியன் லிட்டரிலிருந்து நாளொன்றுக்கு 380 மில்லி ஆகக் குறைக்கிறது. 2014 ஆம் ஆண்டில் ஒரு புதிய (46 மில்லியன் பவுண்டுகள்) ஆலை தொடங்கப்பட்டது, இது 200 மில்லி/டி திறன் கொண்ட 12 விரைவான ஈர்ப்பு வடிகட்டிகளை வழங்குகிறது. மேற்கோள்கள் லண்டன் நீர் உள்கட்டமைப்பு தேம்ஸ் நீர் 1969 இங்கிலாந்தில் உள்ள நிறுவனங்கள்