Capability curve
ஒரு மின் ஜெனரேட்டரின் திறன் வளைவு ஜெனரேட்டரால் வழங்கக்கூடிய செயலில் (மெகாவாட்) மற்றும் எதிர்வினை சக்தியின் (எம். வி. ஏ. ஆர்) வரம்புகளை விவரிக்கிறது. வளைவு எம். டபிள்யூ/எம். வி. ஏ. ஆர் தளத்தில் உள்ள அனைத்து இயக்க புள்ளிகளின் எல்லையைக் குறிக்கிறது; இது பொதுவாக கிடைமட்ட அச்சில் உண்மையான சக்தியுடன் வரையப்படுகிறது, மேலும், ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டருக்கு, வடிவத்தில் டி எழுத்தை ஒத்திருக்கிறது, இதனால் அதே வளைவுக்கு மற்றொரு பெயர், டி-வளைவு. சில ஆதாரங்களில் அச்சுகள் மாற்றப்படுகின்றன, மேலும் வளைவு ஒரு குவிமாடம் வடிவ தோற்றத்தைப் பெறுகிறது. ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டர்கள் ஒரு பாரம்பரிய ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டருக்கு வளைவு பல பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது, ஒவ்வொன்றும் சில இயற்பியல் கட்டுப்பாடு காரணமாகஃ வளைவின் வலது பகுதியில் (மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தத்திற்கு அருகில்), ஜெனரேட்டர் ஆர்மேச்சரில் (பெரிய ஜெனரேட்டர்களுக்கான ஸ்டேட்டர்) வெப்பச் சிதறலால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. வெப்பமாக்கல் செயலில் உள்ள மற்றும் எதிர்வினை மின்னோட்டங்களின் வர்க்கங்களின் கூட்டுத்தொகைக்கு விகிதாசாரமாகும், நிலையான மின்னழுத்தத்தில் இது மெகாவாட் மற்றும் எம். வி. ஏ. ஆரின் வர்க்கங்களின் கூட்டுத்தொகைக்கு நெருக்கமான விகிதாசாரமாகும், எனவே வளைவின் இந்த பகுதி (ஆர்மேச்சர் வெப்ப வரம்பு) மையத்துடன் (0,0) ஒரு அரை வட்டத்தின் ஒரு பகுதியை ஒத்திருக்கிறது; வளைவின் மேல் பகுதியில் (ஜெனரேட்டர் நிறைய எதிர்வினை சக்தியை உருவாக்குகிறது) செயல்பாட்டிற்கு ஜெனரேட்டரின் வெளியீட்டில் அதிக மின்னழுத்தம் தேவைப்படுகிறது, இதனால் அதிக கிளர்ச்சி புலம் தேவைப்படுகிறது. சுழலும் கிளர்ச்சி முறுக்கு அதன் சொந்த புலம் வெப்ப வரம்பைக் கொண்டுள்ளது; வளைவின் அடிப்பகுதியில் (ஜெனரேட்டர் நிறைய எதிர்வினை சக்தியை உறிஞ்சுகிறது) ஸ்டேட்டரில் உள்ள காந்தப் பாய்வு கட்டுப்பாடுகள் ஸ்டேட்டரின் முடிவில் காந்த மையத்தின் வெப்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றன (கோர் எண்ட் வெப்ப வரம்பு). வளைவின் பிரிவுகளுக்கு இடையிலான மூலைகள் ஜெனரேட்டர் அதன் பெயர்ப்பலகை திறனில் தக்கவைக்கக்கூடிய சக்தி காரணியின் (பி. எஃப்) வரம்புகளை வரையறுக்கின்றன (எடுத்துக்காட்டில் பி. எஃப் உண்ணி 0.85 பின்தங்கிய மற்றும் 0.95 முன்னணி கோணங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளது). நடைமுறையில், பிரைம் மூவர் (ஜெனரேட்டரை இயக்கும் ஒரு மின் ஆதாரம்) ஜெனரேட்டரின் திறனை விட குறைவான சுறுசுறுப்பான சக்திக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது (நிஜ வாழ்க்கையில் ஜெனரேட்டரில் எப்போதும் சில எதிர்வினை சக்தியை வழங்க வேண்டும் என்ற உண்மையின் காரணமாக), எனவே ஒரு பிரைம் மூவர் வரம்பு (எடுத்துக்காட்டில் ஒரு செங்குத்து கோடு கோடு) கட்டுப்பாடுகளை ஓரளவு மாற்றுகிறது (எடுத்துக்காட்டாக, முன்னணி பி. எஃப் வரம்பு, இப்போது பிரைம் மூவர் வரம்பு மற்றும் கோர் எண்ட் வெப்ப வரம்பின் குறுக்குவெட்டில், 0.93 ஆக குறைகிறது. ஒரு ஜெனரேட்டரின் அதிக விலை காரணமாக, ஜெனரேட்டர் திறன்-செட் எல்லையை நெருங்கும் போது சென்சார்கள் மற்றும் வரம்புகளின் தொகுப்பு அலாரத்தைத் தூண்டும், மேலும் ஆபரேட்டரால் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாவிட்டால், மின்தொகுப்பை மின்தொகுப்பிலிருந்து துண்டிக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட ஜெனரேட்டருக்கான டி-வளைவை மேம்பட்ட குளிரூட்டல் மூலம் விரிவுபடுத்தலாம். ஹைட்ரஜன்-குளிரூட்டப்பட்ட டர்போ ஜெனரேட்டரின் குளிரூட்டலை ஹைட்ரஜன் அழுத்தத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் மேம்படுத்தலாம், பெரிய ஜெனரேட்டர்கள், 300 எம். வி. ஏவிலிருந்து, மிகவும் திறமையான நீர் குளிரூட்டலைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஒரு வழக்கமான ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டரின் நடைமுறை டி-வளைவு மேலும் ஒரு வரம்பைக் கொண்டுள்ளது, குறைந்தபட்ச சுமை. குறைந்தபட்ச உண்மையான சக்தி தேவை என்பது ஒரு டி-வளைவின் இடது பக்கம் செங்குத்து அச்சிலிருந்து பிரிக்கப்படுகிறது என்பதாகும். சில ஜெனரேட்டர்கள் பூஜ்ஜிய சுமையில் (ஒத்திசைவான ஒடுக்கிகளாக) செயல்படக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், பூஜ்ஜியத்திற்கும் குறைந்தபட்சத்திற்கும் இடையிலான உண்மையான சக்தி நிலைகளில் செயல்பாடு இந்த வடிவமைப்புகளுடன் கூட சாத்தியமில்லை. காற்று மற்றும் சூரிய ஒளிமின்னழுத்த ஜெனரேட்டர்கள் இன்வெர்ட்டர் அடிப்படையிலான வளங்கள் (சூரிய ஒளிமின்னழுத்த (பிவி) ஜெனரேட்டர்கள், இரட்டை ஊட்ட தூண்டல் ஜெனரேட்டர்கள் மற்றும் முழு-மாற்றும் காற்று ஜெனரேட்டர்கள், "வகை 3" மற்றும் "வகை 4" விசையாழிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன) கட்ட ஸ்திரத்தன்மைக்கு பங்களிக்க எதிர்வினை திறன்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், இருப்பினும் அவற்றின் பங்களிப்பு ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டர்களிலிருந்து மிகவும் வேறுபட்டது மற்றும் உள் மின்னழுத்தம், வெப்பநிலை மற்றும் மின்னோட்ட கட்டுப்பாடுகளால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. பவர் கன்வெர்ட்டர் இருப்பதால் அனுமதிக்கப்பட்ட நெகிழ்வுத்தன்மை காரணமாக, சந்தையில் உள்ள இரட்டை ஊட்டப்பட்ட மற்றும் முழு-கன்வெர்ட்டர் விண்ட் ஜெனரேட்டர்கள் திறன் வளைவின் வெவ்வேறு வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளனஃ "முக்கோண", "செவ்வக", "டி-வடிவம்" (பிந்தையது ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டரின் டி-வளைவை ஒத்திருக்கிறது). வளைவின் செவ்வக மற்றும் டி-வடிவங்கள் கோட்பாட்டளவில் ஜெனரேட்டரைப் பயன்படுத்தி மின்னழுத்த ஒழுங்குமுறை சேவைகளை வழங்க அனுமதிக்கின்றன, அலகு எந்த செயலில் உள்ள ஆற்றலையும் உற்பத்தி செய்யாதபோது கூட (குறைந்த காற்று அல்லது சூரியன் இல்லாததால்), அடிப்படையில் ஒரு STATCOM ஆக செயல்படுகிறது, ஆனால் அனைத்து வடிவமைப்புகளும் இந்த அம்சத்தை உள்ளடக்குவதில்லை. மின் மாற்றி இல்லாத நிலையான வேக காற்று விசையாழிகளை ("வகை 1" மற்றும் "வகை 2" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) மின்னழுத்தக் கட்டுப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்த முடியாது. அவை வெறுமனே எதிர்வினை சக்தியை உறிஞ்சுகின்றன (எந்தவொரு வழக்கமான தூண்டல் இயந்திரத்தையும் போலவே), எனவே ஒரு மாற்றப்பட்ட மின்தேக்கி வங்கி பொதுவாக சக்தி காரணியை ஒற்றுமைக்கு சரிசெய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. பழைய பிவி ஜெனரேட்டர்கள் விநியோக நெட்வொர்க்குகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டன. இந்த நெட்வொர்க்குகளின் தற்போதைய நிலையில் மின்னழுத்த ஒழுங்குமுறை சேர்க்கப்படாததால், இந்த அலகுகளில் உள்ள இன்வெர்ட்டர்கள் ஒற்றுமை சக்தி காரணியில் இயங்கின. பிவி சாதனங்கள் பரிமாற்ற நெட்வொர்க்குகளில் தோன்றத் தொடங்கியபோது, எதிர்வினை சக்தி திறன் கொண்ட இன்வெர்ட்டர்கள் சந்தையில் தோன்றின. ஒரு இன்வெர்ட்டரின் சக்தி வரம்பு அதிகபட்ச மொத்த மின்னோட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதால், திறன் வளைவின் இயற்கையான வடிவம் ஒரு அரை வட்டத்தைப் போன்றது, மேலும் எதிர்வினை சக்தியை உற்பத்தி செய்ய அல்லது உறிஞ்ச வேண்டுமானால் முழு திறனில் உண்மையான சக்தியை எப்போதும் குறைக்க வேண்டும். கோட்பாட்டளவில் பிவி ஜெனரேட்டர்களை STATCOM களாகப் பயன்படுத்தலாம், இருப்பினும் நடைமுறையில் சூரிய மின் நிலையங்கள் இரவில் துண்டிக்கப்படுகின்றன. மின்சார விலையில் ஏற்படும் விளைவுகள் அதன் டி-வளைவுக்குள் செயல்படும் ஒரு ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டருக்கு, எதிர்வினை சக்தியை வழங்குவதற்கான ஓரளவு செலவு பூஜ்ஜியத்திற்கு அருகில் உள்ளது. இருப்பினும், ஜெனரேட்டரின் இயக்க புள்ளி டி-வளைவின் மூலைகளை அடைந்தவுடன், எதிர்வினை சக்தி வெளியீட்டை அதிகரிப்பதற்கு உண்மையான (செயலில்) சக்தியைக் குறைக்க வேண்டும். மின்சார சந்தை கொடுப்பனவுகள் பொதுவாக உண்மையான மின்சாரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்பதால், உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனம் சுயாதீன சிஸ்டம் ஆபரேட்டரால் கோரப்பட்டால் அதிக எதிர்வினை சக்தியை வழங்க ஒரு ஊக்கமளிப்பைக் கொண்டிருக்கும். எனவே எதிர்வினை சக்தி மேலாண்மை (மின்னழுத்தக் கட்டுப்பாடு) அமெரிக்காவில் உற்பத்தி மூலங்களிலிருந்து எதிர்வினை வழங்கல் மற்றும் மின்னழுத்தக் கட்டுப்பாடு (ஜி. எஸ். ஆர்) போன்ற அதன் சொந்த கட்டணங்களுடன் ஒரு துணை சேவையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்புகள் ஆதாரங்கள் மின்சார ஜெனரேட்டர்கள்