City of Fresno discolored water investigation
ஜனவரி 2016 இல், ஃப்ரெஸ்னோ, கலிபோர்னியாவில் வசிக்கும் ஜீனெட் கிரிடர் சமூக ஊடக வலைத்தளமான Nextdoor.com இல் ஒரு இடுகையை வெளியிட்டார், அண்டை வீட்டுக்காரர்களிடம் நிறமற்ற தண்ணீரில் சிக்கல்கள் உள்ளதா என்று கேட்டார். நகர ஊழியர்கள் முன்பு கிரிடர் மற்றும் பிற பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பாளர்களிடம் தண்ணீர் நன்றாக இருப்பதாகக் கூறினர், மேலும் குடியிருப்பாளர்களின் கால்வனேற்றப்பட்ட இரும்பு பிளம்பிங் காரணமாக வண்ணமயமான நீர் பிரச்சினையை குற்றம் சாட்டினர். கிரிடரின் இடுகை வண்ணமயமான நீர் பிரச்சினையை அனுபவிக்கும் அண்டை நாடுகளிடமிருந்து பல பதில்களை உருவாக்கியது, இதனால் நகர அதிகாரிகள் இறுதியாக நடவடிக்கை எடுத்து விசாரிக்க நேரிட்டது, இருப்பினும் நீரின் தரம் குறித்த புகார்கள் குறைந்தது 2004 ஆம் ஆண்டைச் சேர்ந்தவை, நகரத்தின் வடகிழக்கு மேற்பரப்பு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் செயல்படத் தொடங்கியபோது. நகரத்தின் பொது பயன்பாட்டுத் துறை, நீர் பிரிவு, பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பாளர்களின் வீடுகளின் குழாய்களில் தண்ணீரைப் பரிசோதிக்கத் தொடங்கியது, இதில் இரும்பு, துத்தநாகம், தாமிரம் மற்றும் சில வீடுகளில் ஈயம் ஆகியவை அடங்கும். ஜூன் 2016 இல் நடைபெற்ற ஒரு பொதுக் கூட்டத்தில், ஃப்ரெஸ்னோவின் பொதுப் பயன்பாடுகளின் நகர இயக்குனர் தாமஸ் எஸ்குவேடா, பங்கேற்பாளர்களிடம் தங்கள் கால்வனேற்றப்பட்ட பிளம்பிங் இரும்பு, துத்தநாகம் மற்றும் ஈயத்தை அவற்றின் தண்ணீருக்குள் கசக்கி வெளியேற்றுவதாகக் கூறினார், மேலும் மறுசீரமைப்பை பரிந்துரைத்தார். ஜூலை 2016 இல், நகரம் தனது விசாரணையை 15,000 வீடுகளுக்கு விரிவுபடுத்தி, வடகிழக்கு ஃப்ரெஸ்னோ மேற்பரப்பு நீர் சுத்திகரிப்பு வசதியால் சேவை செய்யப்படும் பகுதிக்குள் கால்வனேற்றப்பட்ட குழாய் அல்லது நிலைப்பாட்டு அரிப்பு தொடர்பான நிறமாற்றப்பட்ட நீர் சிக்கல் தோன்றியது, இது சுத்திகரிக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு நீரை மட்டுமே பெறுகிறது அல்லது மேற்பரப்பு நீர் மற்றும் நிலத்தடி நீரின் சில கலவையாகும். ஆகஸ்ட் 2016 நிலவரப்படி, 1,500 க்கும் மேற்பட்ட வடகிழக்கு ஃப்ரெஸ்னோ குடியிருப்பாளர்கள் புகார்களைப் பதிவு செய்தனர் அல்லது தங்கள் தண்ணீரைப் பரிசோதிக்கக் கோரினர். மார்க் எட்வர்ட்ஸ் மற்றும் வெர்னான் ஸ்னோயிங்க் உள்ளிட்ட அதன் வண்ணமயமான நீர் ஆய்வுக்காக நகரம் அரிப்பு நிபுணர்களைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது. நகரத்தின் நிறமற்ற நீர் விசாரணையில், சோதனை முடிவுகளைக் கொண்ட 376 வீடுகளில் 64 வீடுகளும், 1,136 குழாய்களில் 94 வீடுகளும் ஒரு பில்லியனுக்கு 15 பாகங்களுக்கு மேல் ஈய செறிவுகளைக் கொண்டிருந்தன. அமெரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனத்திற்கு இந்த வரம்பிற்கு மேல் திருத்த நடவடிக்கை தேவைப்படுகிறது. இரண்டு நீர் ஆதாரங்களிலிருந்தும் நீர் வேதியியலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் ஏற்ற இறக்கங்கள் குடியிருப்பாளர்களின் வீடுகளில் கால்வனேற்றப்பட்ட பிளம்பிங்கின் உட்புறத்தில் உருவாகும் பாதுகாப்பு துரு அளவை சீர்குலைத்துள்ளன என்று நகரத்தின் அரிப்பு நிபுணர்கள் விளக்கினர். எட்வர்ட்ஸ் விளக்கியது போல், "நீர் பயன்பாட்டிற்கு ஒரு பொறுப்பு உள்ளது, ஏனென்றால் அவர்கள் சட்டத்தின் தேவைகளுக்கு அப்பால் அதை எடுக்கத் தேர்வு செய்கிறார்கள். சிவப்பு நீர் புகார்களைக் குறைக்கும் வகையில் அந்த தண்ணீரைக் கையாள்வது, நிறமாற்றத்தைக் குறைக்கிறது மற்றும் அந்த கால்வனேற்றப்பட்ட இரும்பு உள்கட்டமைப்பின் ஆயுளை முடிந்தவரை நீட்டிக்கிறது". 2004 மற்றும் 2005 ஆம் ஆண்டுகளில் நிறம் மாறிய நீர் குறித்த ஆரம்பகால புகார்களுக்கு நகரம் சரியாக பதிலளிக்கத் தவறிவிட்டது என்று நகர அதிகாரிகள் ஒப்புக் கொண்டனர், அல்லது கலிபோர்னியா மாநில நீர்வளக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு சட்டப்படி தேவைப்படும் அனைத்து புகார்களையும் புகாரளிக்கவில்லை, அதற்கு பதிலாக நிறம் மாறிய நீரைப் புகாரளித்த குடியிருப்பாளர்களுக்கு பாட்டில் தண்ணீரை வழங்குகிறார்கள். கலிஃபோர்னியா மாநில நீர்வளக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் பிரதிநிதி காசி சவுகான் மேற்கோள் காட்டினார்ஃ "2005 ஆம் ஆண்டில் ஒரு குறுகிய தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வின் ஒரு பதிவு எங்களிடம் உள்ளது, அது எங்கள் பதிவுகளின் அளவு". நீரின் தரப் பிரச்சினைகளைப் புகாரளிப்பதில் உள்ள முரண்பாடுகள் காரணமாக நகரின் நீர் செயல்பாட்டுத் தலைவர் நிர்வாக விடுப்பில் வைக்கப்பட்டார். கூடுதலாக, நகரத்தின் தற்போதுள்ள நிலத்தடி நீர் அமைப்புக்கு மேற்பரப்பு நீரை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு அரிப்பு கட்டுப்பாடு தேவைப்படும் என்றும், "அமைப்பின் சில பகுதிகள் அதிகப்படியான உலோக வெளியீடு, வண்ண நீர் மற்றும் பிற அழகியல் கவலைகளுக்கு ஆபத்தில் இருக்கக்கூடும்" என்றும் 1998 ஆம் ஆண்டு சிகிச்சையளிக்கும் ஆய்வில் நகரத்திற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. மாநில அதிகாரி காசி சவுகான் கூறினார்ஃ "வீடுகளுக்குள் நுழையும் தண்ணீரில் சரியான அரிப்பைக் கட்டுப்படுத்துவது நிச்சயமாக முக்கியம். அது ஒரு பாத்திரத்தை வகித்திருக்கலாம் ". ஆகஸ்ட், 2016 இல் ஒரு பொதுக் கூட்டத்தின் போது, சவுகான் பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பாளர்களுக்கு நகரம் அதன் அனுமதியை மீறி அதன் நீர் அமைப்பை இயக்கி வருவதாக தெரிவித்தார். ஆயினும்கூட, பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செய்யப்பட்ட தவறுகளுக்கு நகரம் பொறுப்பேற்க வாய்ப்பில்லை என்று மாநில அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டினர். பாதிக்கப்பட்ட வடகிழக்கு ஃப்ரெஸ்னோ குடியிருப்பாளர்கள் நகரத்திற்கு எதிராக கொண்டு வந்த ஒரு வர்க்க நடவடிக்கை வழக்கு ஃப்ரெஸ்னோ உயர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. குறிப்புகள் கலிபோர்னியா ஃப்ரெஸ்னோ, கலிபோர்னியாவில் உள்ள நீர்