Condensed aerosol fire suppression
அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் தீ அடக்குதல் என்பது தீ அழிவுக்கான துகள் அடிப்படையிலான முறையாகும். இது ஒரு புதுமையான பைரோஜெனிக், அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் தீ அடக்கியைப் பயன்படுத்தி உலர்ந்த இரசாயன தீ அழிவு முறைகளைப் போன்றது, ஆனால் ஒத்ததாக இல்லை. இது ஏ, பி, சி, இ மற்றும் எஃப் வகுப்புகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ள தீ தடுப்பு முறையாகும் (பெரும்பாலான தீயை அணைக்கும் முகவர்களைப் போலவே, இது உலோக தீக்கு பொருந்தாது-வகுப்பு டி). சில ஏரோசல்-உருவாக்கும் சேர்மங்கள் (எ. கா., பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அடிப்படையிலானவை) ஒரு அரிக்கும் துணை தயாரிப்பை உற்பத்தி செய்கின்றன, இது மின்னணு உபகரணங்களை சேதப்படுத்தக்கூடும், இருப்பினும் பிற்கால தலைமுறைகள் விளைவைக் குறைக்கின்றன. அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் தீ அடக்குதல் அமைப்புகள் ஒரு மந்த வாயுவில் தொங்கவிடப்பட்ட மிக நேர்த்தியாக பிரிக்கப்பட்ட திடத் துகள்களைக் கொண்ட தீயை அணைக்கும் முகவரைப் பயன்படுத்துகின்றன. அந்த சூப்பர்ஃபைன் ஏரோசல் துகள்கள் ஏரோசல் உருவாக்கும் முகவரின் (ஏ. எஃப். ஏ) எரிப்பு மூலம் பைரோடெக்னிக்கலாக உருவாக்கப்படுகின்றன, இது அறை வெப்பநிலையில் நிலையானது மற்றும் அழுத்தப்பட்ட கொள்கலனில் சேமிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அதிக செயல்திறன் (தடைசெய்யப்பட்ட ஹாலோன் 1301 ஐ விட 3 மடங்கு அதிக செயல்திறன், ஏரோசல் குளிரூட்டல், நீர்த்தல் மற்றும் இரசாயனத் தடுப்பு ஆகிய இரண்டையும் மேம்படுத்துகிறது), பொதுவான கிடைக்கும் தன்மை (தாவர அளவிலான அமைப்புகளிலிருந்து சிறிய மற்றும் இலகுரக கையடக்க கருவிகள் வரை), குறைந்த நச்சுத்தன்மை, சுற்றுச்சூழல் நட்பு (எ. கா., 0 சதவீதம் ஓசோன் குறைக்கும் திறன்), அழுத்தம் இல்லாத அமைப்புகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த செலவு-செயல்திறன் ஆகியவை இதில் அடங்கும். ஏரோசல் வேதியியல் தீயை அணைக்கும் ஊடகம் "உள்ளது போல்" சேமிக்கப்படுவதில்லை, மாறாக "தேவைக்கேற்ப" உற்பத்தி செய்யப்படுகிறதுஃ ஏரோசல் நுண் துகள்கள் மற்றும் கழிவு வாயுக்கள் ஒரு அமுக்கப்பட்ட, திடமான, ஏரோசல் உருவாக்கும் சேர்மத்திற்குள் தொடங்கப்பட்ட வெப்பமண்டல எதிர்வினையால் உருவாக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக, ஒரு உருகி சூடான ஏரோசல் கொலாய்டுகளை உருவாக்க ஏரோசல் உருவாக்கும் சேர்மத்தை பற்றவைக்கிறது. சூடான ஏரோசல் தீ அடக்கும் தொழில்நுட்பம் பல தலைமுறைகளை கடந்து சென்றதுஃ ஜென் I (எண்ணெய் தொட்டி அடக்குதல் அமைப்பு) மற்றும் ஜென் II (பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அடிப்படையிலான, திறமையான ஆனால் அரிக்கும் துணை தயாரிப்புகளுடன்) கே-வகை அமைப்புகளாகக் குறிக்கப்படுகின்றன, பின்னர் ஜென் III (உயர்த்தப்பட்ட ஸ்ட்ரோண்டியம் உப்பு அடிப்படையிலான, குறைந்த நுட்பமான மற்றும் குறைந்த அரிக்கும் துணை தயாரிப்புகளை உருவாக்கும்) எஸ்-வகை அமைப்புகளாகக் குறிக்கப்படுகின்றன. அனைத்து தலைமுறைகளும் கார அல்லது கார பூமி உலோக நைட்ரேட்டுகள் (அவை சூடான ஏரோசல் உருவாக்கும் செயல்பாட்டில் ஆக்ஸிஜனேற்றிகளாக செயல்படுகின்றன) மற்றும் பல்வேறு வகையான குறைப்புகளையும் பயன்படுத்துகின்றன. பொதுவாக, கே-வகை அமைப்புகளில், தீயை அணைக்கும் ஏரோசல் துகள்கள் பொட்டாசியம் கார்பனேட் (கே 2 சி ஓ 3) மற்றும் பொட்டாசியம் பைகார்பனேட் (கே எச் சி ஓ 3) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன, அவை பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டின் (கே என் ஓ 3) வெப்ப சிதைவிலிருந்து பல்வேறு குறைப்பான்கள், பிணைப்புகள் (எ. கா., கரிம பிசின் அல்லது மெலமைன் பிசின்) மற்றும் சேர்க்கைகள்ஃ கே என் ஓ 3 (திட) + சி என் எச் எம் என் பி ஓ கியூ (திட) = கே எச் சி ஓ 3 (திட) + கே 2 சி ஓ 3 (திட) + சி ஓ 2 (வாயு) + எச் 2 ஓ (வாயு) உடன் சி என் எச் எம் என் பி ஓ கியூ வாயுவை உருவாக்குகின்றன. இந்த மிகவும் சூடான ஏரோசல் கலவை, ஒரு நீராவியைப் போலவே, ஒரு குளிரூட்டும் திடமான முகவர் (ஆவியாகும் ஒரு வெப்ப உறிஞ்சும் கட்டம், அதன் வெப்பமண்டல இரசாயன சிதைவைத் தூண்டுகிறது) வழியாகச் செல்வதன் மூலம் சிதறல் சாதனத்திற்குள் குளிர்விக்கப்படுகிறது. இது இறுதியில் ஒரு வாயு திரவத்திற்குள் திடமான நுண் துகள்களாக வெளியேற்றப்படுகிறது. கரைசலில் சிதறடிக்கப்படும் இறுதி நுண் துகள்கள் சோடியம், பொட்டாசியம் அல்லது மெக்னீசியம் குளோரைடுகள், லித்தியம் அயோடைடு, பொட்டாசியம் அசிட்டேட், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, பொட்டாசியம் ஃபெரோசயனைடு மற்றும் பிசிசி (பாஸ்பரஸ் கொண்ட சேர்மங்கள்) ஆகியவை பயன்படுத்தப்படும் சரியான ஏரோசல் உருவாக்கும் கலவையைப் பொறுத்து இருக்கலாம். வாயு ஒடுக்கிகள் (அவை வாயுவை மட்டுமே வெளியிடுகின்றன) மற்றும் உலர்ந்த இரசாயன அடக்குதல் முகவர்களுடன் (அவை பெரிய அளவிலான தூள் போன்ற துகள்கள்-25-150 மைக்ரோமீட்டர்கள்) ஒப்பிடும்போது, தேசிய தீ பாதுகாப்பு சங்கம் அமுக்கப்பட்ட ஏரோசோல்களை 10 மைக்ரோமீட்டருக்கும் குறைவான விட்டம் கொண்ட நன்றாக பிரிக்கப்பட்ட திடப்பொருட்களை வெளியிடுவதாக வரையறுக்கிறது. திடமான துகள்கள் உலர் இரசாயன அடக்குதல் முகவர்களை விட கணிசமாக சிறிய வெகுஜன சராசரி காற்றியக்கவியல் விட்டம் (எம்எம்ஏடி) கொண்டுள்ளன. துகள்கள் பிரவுனியன் இயக்கத்திற்கு உட்பட்டவைஃ கொலாய்டின் அதிக பரவும் திறன் மற்றும் நீண்ட இடைநீக்கம் நேரம் என்பது நுண் துகள்கள் கணிசமாக நீண்ட நேரம் காற்றில் பறக்கின்றன மற்றும் மாற்று (உலர்ந்த அல்லது எரிவாயு) முகவர்களை விட பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிக்குள் மிகக் குறைந்த எச்சங்களை விட்டுச் செல்கின்றன. அவற்றின் பெரிய ஒருங்கிணைந்த மேற்பரப்பு பரப்பளவு மேற்பரப்பு உறிஞ்சுதல் மூலம் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை திறம்பட ஈர்க்கிறது. அமுக்கப்பட்ட ஏரோசோல்கள் வெள்ள முகவர்கள். மூடிய வளாகத்தில், தீயின் இருப்பிடம் மற்றும் உயரத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் அவை பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது உலர் இரசாயன அமைப்புகளுடன் முரண்படுகிறது, இது நேரடியாக சுடர் இலக்காக இருக்க வேண்டும். திறந்தவெளிகளில், தீயின் மேற்புறத்தை குறிவைக்கும் போது அவை நியாயமான முறையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும், வாயு மற்றும் உலர்ந்த முகவர்களைப் போலல்லாமல், அவை தீப்பிழம்புகளின் அடிப்பகுதியில் இயக்கப்பட வேண்டும். அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் முகவரை இயந்திர செயல்பாடு, மின்சார செயல்பாடு அல்லது ஒருங்கிணைந்த மின்-இயந்திர செயல்பாடு மூலம் வழங்க முடியும். பொதுவாக நுரை அணைக்கும் கருவிகளில் காணப்படும் ஈரமான இரசாயன அமைப்புகள், உலர்ந்த இரசாயன அமைப்புகளைப் போலவே, நெருப்பின் மீது திசையில் தெளிக்கப்பட வேண்டும். நெருப்பு அழிவின் முறைகள் சூடான, அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் தீயை அணைக்கும் முகவர்கள் உடல் மற்றும் இரசாயன நிலைகளில் செயல்படுகின்றன. தீயை அணைக்க அவை நான்கு முறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, ஏனெனில் அவை ஃபயர் டெட்ராஹெட்ரான் என்று அழைக்கப்படும் நான்கு கூறுகளில் செயல்படுகின்றன. தீ அழிவுக்கான இந்த நான்கு வழிகள்ஃ எரிபொருளைக் குறைத்தல் அல்லது தனிமைப்படுத்துதல் ஆக்ஸிஜனைக் குறைத்தல் அல்லது தனிமைப்படுத்துதல் மேற்கண்ட கூறுகளின் சங்கிலி எதிர்வினையைத் தடுப்பது அமுக்கப்பட்ட ஏரோசோல்களின் முதன்மை அணைக்கும் பொறிமுறை தீ டெட்ராஹெட்ரானின் நான்காவது உறுப்பை தீயின் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களுடன் இரசாயன எதிர்வினைகள் மூலம் உள்ளடக்கியது, எனவே தீயின் எரிப்பு செயல்முறையில் தலையிடுகிறது. ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை அகற்றுவது ஏரோசல் துகள்கள் (கே2சிஓ3, கேஹெச்ஸிஓ3) சூழ்ந்திருந்து சூடான சுடருடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது, அவை சுடர் வெப்ப ஆற்றலை உறிஞ்சி, உடைந்து பொட்டாசியம் ரேடிக்கல்களின் (கே +, கீழே குறிப்பிடப்பட்ட கே +) அதிக செறிவுகளை வெளியிடுகின்றன. இணைக்கப்படாத எலக்ட்ரானுடன் அயனிகள்). அந்த பொட்டாசியம் ரேடிக்கல்கள் ஹைட்ராக்சைடு (OH +), ஹைட்ரஜன் (H +) மற்றும் ஆக்ஸிஜன் (O +) ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களுடன் பிணைக்கப்படுகின்றன, அவை பொதுவாக எரிப்பைத் தக்கவைத்துக்கொள்கின்றன, பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு (KOH) மற்றும் நீர் (H2O) போன்ற பாதிப்பில்லாத துணை தயாரிப்பு மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்கின்றன, மேலும் எரிப்பை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க தேவையான சங்கிலி எதிர்வினையை உடைக்கின்றன. ஃப்ரீ ரேடிக்கல்கள் பின்வரும் இரசாயன எதிர்வினைகள் மூலம் சங்கிலி எதிர்வினையிலிருந்து அகற்றப்படுகின்றனஃ K + OH = KOH KOH + H = K + H2O ஏரோசல் அடக்கிகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் பொட்டாசியம் ரேடிக்கல்கள் "பரப்பப்படுகின்றன": அவை இரண்டும் தீயின் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களுடன் எதிர்வினையாற்றுவதன் மூலம் நுகரப்பட்டு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. தீப்பிழம்பின் எரிப்பைத் தக்கவைக்க தேவையான எதிர்வினைகளை சீர்குலைத்து, எரிப்பின் சங்கிலி எதிர்வினைகள் நிறுத்தப்பட்டு தீப்பிழம்பு அணைக்கப்படும் வரை சுழற்சி தொடர்கிறது. முழு செயல்முறையும் ஆக்ஸிஜன் உள்ளடக்கத்தை குறைக்காது, வெறுமனே அதை இடமாற்றம் செய்கிறது. தீயை அணைக்கும் பிற விளைவுகள் அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் முகவர்கள் தீ டெட்ராஹெட்ரானின் மற்ற மூன்று கூறுகளை உள்ளடக்கிய இரண்டாம் நிலை அணைக்கும் வழிமுறைகளைக் கொண்டுள்ளனஃ இது நெருப்பின் எரிபொருளை தனிமைப்படுத்துகிறது, ஆக்ஸிஜனை இடமாற்றம் செய்கிறது மற்றும் வெப்பத்தைக் குறைக்கிறது. ஏரோசல் துகள்கள் மற்றும் வாயுக்கள் சுடரின் வாயு கூறுகளுடன் கலக்கின்றன. ஏரோசல் தீப்பிழம்பை 1 முதல் 2 மைக்ரோமீட்டர் வரை சிறிய வெகுஜன சராசரி காற்றியக்கவியல் விட்டம் (எம். எம். ஏ. டி) கொண்ட நுண் துகள்களின் அதிக செறிவுகளுடன் ஒரு மேகத்திற்குள் மூழ்கடித்து குளிர்விக்கிறது. ஒவ்வொரு நுண் துகள்களின் மேற்பரப்பு பரப்பளவு மிகவும் சிறியதாக இருந்தாலும், தீப்பிழம்பைச் சுற்றியுள்ள மற்றும் ஊடுருவிச் செல்லும் பெரிய அளவிலான துகள்கள் தீப்பிழம்பின் வெப்பத்தை உறிஞ்சுவதற்கு போதுமான பெரிய ஒருங்கிணைந்த மேற்பரப்பை வழங்குகிறது. அந்த பெரிய மேற்பரப்பு பகுதி மற்ற முறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது சிறிய அளவிலான அணைக்கும் முகவரைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. ஆக்ஸிஜன் இடப்பெயர்ச்சி, ஒரே மாதிரியான விநியோகம் ஏரோசல் அடிப்படையிலான தீ அடக்குதல் அமைப்புகள் பொதுவாக ஏரோசோலை மிகவும் அதிக விகிதத்தில் வெளியேற்றுவதன் மூலம் ஒரு "நாக்-டவுன்" விளைவை உருவாக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஏரோசல் "அமுக்கப்பட்டதாக" கூறப்படுகிறது, ஏனெனில் இது நுண் துகள்கள் "வாயு திசையன்" அடர்த்தியான மூடுபனியைக் கொண்டுள்ளது, இது வாயு போன்ற, முப்பரிமாண பண்புகளை வெளிப்படுத்துகிறது, இதில் விரைவான, ஒரே மாதிரியான விநியோகம் உட்பட, அடைய கடினமான, வரையறுக்கப்பட்ட இடங்களில் கூட. "நாக்-டவுன்" விளைவு மற்றும் ஆக்ஸிஜனை இடம்பெயரும் தீ பகுதியின் நீடித்த வெள்ளம் ஆகிய இரண்டாலும் மீண்டும் பற்றவைப்பு தடுக்கப்படுகிறது. ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களின் மறுசீரமைப்பு மைக்ரோபார்டிகல்ஸ் ஒரு எரிப்பு செயல்பாட்டில் பொதுவாகக் காணப்படுவதை விட மிகப்பெரிய எதிர்வினை மேற்பரப்பை வழங்குகின்றன, இது இயற்கையான ஃப்ரீ ரேடிக்கலின் மறுசீரமைப்பு விகிதத்தை அதிகரிக்கிறது, இது ஒரு நிகர நெருப்பின் ஆற்றல் இழப்புக்கு வழிவகுக்கிறதுஃ O + H = OH + H + OH = H2O வெப்ப மூழ்கி வெப்ப குளிரூட்டல் இரண்டு எதிர்வினைகளின் மூலம் அடையப்படுகிறதுஃ ஏரோசல் துகள்களின் வெப்ப உறிஞ்சுதல் கட்ட மாற்றங்கள் மூலம் வெப்ப உறிஞ்சுதல்ஃ K2CO3 (திட)-> K2CO3 (திரவ)-> K2CO3 (வாயு) வெப்ப உறிஞ்சுதல் எண்டோதெர்மிக் சிதைவு எதிர்வினை மூலம்ஃ 2KHCO3 (திட)-> K2CO3 (திட) + CO2 (திட) எடுத்துக்காட்டாக, சில அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் தீ ஒடுக்கிகள் ஒரு கிளாஸ் B எரியக்கூடிய திரவ குள தீயை 1/5 அளவு ஹாலோன் 1301 முகவர் அல்லது 1/10 ஹைட்ரோஃப்ளூரோகார்பன் அல்லது ஃப்ளோரோகெட்டோன் அடிப்படையிலான சுத்தமான முகவர் வாயு தீ அடக்குதல் அமைப்பின் அளவு, ஒரு கன மீட்டருக்கு கிலோகிராம் வெகுஜன முகவர் அடிப்படையில் அணைக்க முடியும். அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் தீ ஒடுக்கிகளின் அணைக்கும் செயல்திறன் தீப்பிழம்புக்கு அருகிலுள்ள ஏரோசல் துகள்களின் அடர்த்தியைப் பொறுத்தது. வாயு தீ அடக்குதல் அமைப்புகளைப் போலவே, தீப்பிழம்பைச் சுற்றி முகவர் விரைவாக உருவாக்க முடியும், எரிக்கும் முகவர் எரிப்பைத் தடுப்பதில் மிகவும் திறமையானவர். ஏரோசல் தீ அடக்கும் முகவர்களின் அணைக்கும் மற்றும் வடிவமைப்பு அடர்த்திகள் பொதுவாக ஒரு கன மீட்டருக்கு கிலோகிராம்களில் (கிலோ/மீ3) வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே, ஏரோசல் அணைக்கும் முகவர்களின் செயல்திறன் தீப்பிழம்புடன் தொடர்புடைய ஏரோசோலின் இருப்பிடம், பிற எரியக்கூடிய எரியக்கூடிய பொருட்களின் அருகாமை, சம்பந்தப்பட்ட எரிபொருளின் வகை போன்ற பல காரணிகளைப் பொறுத்து மாறுபடும். அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் சாதனங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெளியேற்றத்தை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஏரோசல் உருவாக்கும் கலவை சாதனத்தின் உள்ளே நிறுவப்பட்டுள்ளது, பின்னர் இது ஒரு மின்சார அல்லது இயந்திர துவக்கத்துடன் பொருத்தப்படுகிறது. மின்சார துவக்கி ஒரு தீ-கண்டறிதல் கட்டுப்பாட்டு அலகு அல்லது பேனலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இது கேபிள் போன்ற இயற்பியல் வழிமுறைகளால் தொலைதூரத்தில் இயக்கப்படலாம், புகை விநியோகிக்கும் கையெறி குண்டுகளில் பயன்படுத்தப்படும் உருகி பொறிமுறையுடன் கையால் இயக்கப்படுகிறது அல்லது ஒருங்கிணைந்த வெப்ப உணர்திறன் சாதனத்துடன் பொருத்தப்படும்போது தானியங்கி மற்றும் சுய தூண்டுதல். பெரிய அளவிலான, மூடப்பட்ட வசதிகள் மற்றும் அறைகளைப் பாதுகாக்க தொழில்துறையில் தானியங்கி தீ தடுப்பு அமைப்புகள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறைந்த நிறுவல் மற்றும் பராமரிப்பு செலவுகள் (நீண்ட அலமாரி சேமிப்பு, அழுத்தம் இல்லாத சேமிப்பு மற்றும் விநியோகம்) ஆகியவற்றின் கூடுதல் நன்மையுடன் அவை சூடான ஏரோசல் முகவர்களைப் பயன்படுத்தலாம். நிலையான அல்லது சிறியதாக இருந்தாலும், சூடான ஏரோசல் தீயணைப்பு கருவிகள் ஒரு மெல்லிய உலோகம் அல்லது பிளாஸ்டிக் உறையைக் கொண்டுள்ளன (ஏரோசல் உருவாக்கும் கலவை அல்லது அதன் விளைவாக ஏரோசல் அழுத்தப்பட வேண்டியதில்லை) மற்றும் சில நேரங்களில் குழாய்கள் (பொதுவாக தேவையற்றது என்றாலும்), ஒரு துவக்க சாதனம் (வெப்பமண்டல எதிர்வினைக்கு ஆக்சுவேட்டர், மின் அல்லது வெப்ப), சில ஏரோசல் உருவாக்கும் கலவை ஒரு எதிர்வினை கூறு மற்றும் சேர்க்கைகளுடன் கலக்கப்படுகிறது, ஒரு திடமான குளிரூட்டும் கூறு மற்றும் சில வெளியேற்ற துறைமுகம் (கள்). அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் அடிப்படையிலான தீ அணைக்கும் அமைப்புகள் (சி. ஏ. எஃப். இ. எஸ்) தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பொது வசதிகளில் பரவலாக உள்ளன. தீயை அணைக்கும் முகவர்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு இரண்டு பயன்பாடுகள் உள்ளனஃ மொத்த வெள்ளம் தீ பாதுகாப்பு அமைப்பாகவோ அல்லது உள்ளூர் பயன்பாட்டு தீ அடக்குதல் அமைப்பாகவோ. மொத்த வெள்ளத் தீயைக் கட்டுப்படுத்த, நிலையான இடத்திற்குள் தீயை அணைக்கத் தேவையான ஏரோசோலின் மொத்த அளவு தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். தேவையான ஏரோசல் அளவை கூட்டாக வெளியேற்றும் ஏரோசல் சாதனங்களின் தொடர்புடைய எண்ணிக்கை பின்னர் பொருத்தப்படுகிறது, பொதுவாக கூரை அல்லது சுவரில். மின்சார துவக்கிகள் பொருத்தப்பட்ட ஏரோசல் சாதனங்கள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டு தீ அலாரம் கட்டுப்பாட்டு குழு மூலம் அனுப்பப்படுகின்றன. ஏரோசல் சாதனங்கள் தன்னிறைவு பெற்றவை மற்றும் சேமிப்பு கொள்கலனாகவும், எரிவாயுவைத் தூண்டும் முனையாகவும் செயல்படுவதால், தொலைதூர சேமிப்பு இடத்திலிருந்து தீ அணைக்கும் முகவரைக் கொண்டு செல்லவோ விநியோகிக்கவோ விநியோக நெட்வொர்க் தேவையில்லை, இதன் விளைவாக தரையில் சேமிப்பு மற்றும் போக்குவரத்து செயல்திறன் ஆதாயங்கள். உள்ளூர் பயன்பாட்டு தீ அடக்குதல் பொதுவாக ஒரு கையடக்க கையடக்க சாதனம் மூலம் நேரடியாக நெருப்பை நோக்கி வீசப்படுகிறது. ஸ்ட்ரீமிங் போர்ட்டபிள் தீயை அணைக்கும் அலகுகளைப் போலல்லாமல், ஆபரேட்டர்கள் தீயை நெருங்குவதன் மூலம் தங்களை ஆபத்தில் வைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, அதே நேரத்தில் தீயை அணைக்கும் முகவரை நேரடியாக தீப்பிழம்புகளில் பயன்படுத்துகிறார்கள். சிறிய அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் சாதனம் பொதுவாக ஏரோசோலை 360 டிகிரி ஸ்ப்ரே கூம்பில் சிதறடிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது தீக்கு அருகிலுள்ள ஒரு பெரிய ஏரோசல் மேகத்தை உருவாக்குகிறது. ஏரோசல் அதன் துகள்கள் நெருப்பை நெருங்கும்போது தீப்பிழம்புகளை உடனடியாகக் குறைத்து, தீப்பிழம்பை நடுநிலையாக்கும் பொட்டாசியம் ரேடிக்கல்களை உருவாக்குகிறது. ஏரோசல் போதுமான அடர்த்தியைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும் வரை தீப்பிழம்புகள் அடக்கப்படும். ஏரோசல் தீயை அணைக்க போதுமான அடர்த்தியை அடையத் தவறினால், அது இன்னும் தீயை அடக்குகிறது, இது கணிசமாக குறைந்த வெப்பத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. உதாரணமாக, இது தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு தீப்பிழம்புகளை நிர்வகிக்கக்கூடிய வெப்ப நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கும், குழாய் குழு எரியும் பகுதிக்குள் நுழையும் போது அறை வெப்பநிலையைக் குறைப்பதற்கும் ஒரு கருவியை வழங்குகிறது. மற்றொரு எடுத்துக்காட்டாக, முதல் பதிலளிப்பவர்கள் ஒரு மூடப்பட்ட பகுதிக்குள் அமுக்கப்பட்ட ஏரோசோல்களை தீயை அடக்குவதற்கு பயன்படுத்தலாம், அதே நேரத்தில் குடியிருப்பாளர்களை பாதுகாப்புக்கு வெளியேற்றலாம். ஹாலோன் 1301 அமைப்புகள் மற்றும் உயர் அழுத்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அமைப்புகளுக்கு மாற்றாக சிறப்பு ஆபத்து பயன்பாடுகளுக்கு அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் அமைப்புகள் பொருத்தமானவை. சுத்தமான முகவர் வாயு ஒடுக்கிகள் அல்லது நீர்-மூடுபனி அமைப்புகளுக்கு மாற்றாகவும் ஏரோசல் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தலாம். சுற்றுச்சூழல் தடம் மற்றும் ஆபத்துகள் ஏரோசல் தீ அடக்குதல் அமைப்புகள் 90 களில் பைரோடெக்னிக்குகளிலிருந்து பெறப்பட்டுள்ளன. 1974 ஆம் ஆண்டில் ஓசோன் குறைப்பு கண்டுபிடிப்பு வழக்கமான, ஹாலோன் அடிப்படையிலான தீ அணைக்கும் முகவர்களுக்கான மாற்றுகளை ஆராய்ச்சி செய்ய வழிவகுத்தது, இது பூஜ்ஜிய ஓசோன் குறைப்பு தாக்கத்துடன் மற்றும் புவி வெப்பமடைதல் திறனைக் குறைத்தது. மாண்ட்ரீல் நெறிமுறை ஹாலோன் அடிப்படையிலான தயாரிப்புகளுக்கு படிப்படியாக தடையை விதித்தது. பைரோடெக்னிக்கலாக உருவாக்கப்பட்ட ஏரோசல் அணைக்கும் முகவர் (பிஜிஏஇஏ) முதன்முதலில் 1992 இல் செனகல் என்பவரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. மொத்த வெள்ள அமைப்புகளில் ஹாலோன் 1301 க்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாற்றாக அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் தீ அடக்குதல் அமைப்புகளுக்கு அமெரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் தீயணைப்பு கருவிகளும் ஓசோன் அல்லாத குறைப்பு மற்றும் புவி வெப்பமடைதல் திறனைக் கொண்டுள்ளன (ODP, GWP மற்றும் ATL பூஜ்ஜியத்திற்கு சமம்). பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அடிப்படையிலான கலவை அரிக்கும் துணை தயாரிப்புகளை உற்பத்தி செய்கிறது, இது மின்னணு மற்றும் மின் உபகரணங்களை சேதப்படுத்தலாம், அதே போல் நீர் துளிகளைக் கொண்ட கரிமப் பொருட்களை சிதைக்கலாம், இது மனித ஆரோக்கியத்தில் பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தெரிவுநிலையை பாதிக்கிறது. அரிப்பு என்பது ஆக்சைடுகள், ஹைட்ராக்சைடுகள் மற்றும் கார உலோகங்களின் கார்பனேட்டுகள் போன்ற அதிக எண்ணிக்கையிலான அரிக்கும் துணை தயாரிப்புகளுடன் சூடான ஏரோசோலில் உள்ள சில அமில NOx மற்றும் CO2 வாயுக்களுடன் தொடர்புடையது. ஸ்ட்ரோன்சியம் நைட்ரேட் அடிப்படையிலான சேர்மங்கள் அந்த சிக்கலைத் தீர்ப்பதாகத் தெரிகிறதுஃ கார உலோகங்களுக்கு பதிலாக கார மண் உலோகங்களை (மெக்னீசியம் மற்றும் ஸ்ட்ரோன்சியம் போன்றவை) மாற்றுவது அவற்றின் ஆக்சைடுகள், ஹைட்ராக்சைடுகள் மற்றும் கார்பனேட்டுகள் கரையாதவை என்ற உண்மையை மேம்படுத்துகிறது. பாதுகாப்பு கவலைகள் மற்றும் சம்பவங்கள் பாதுகாப்பு கவலைகள் பாதுகாப்பான (நச்சுத்தன்மையற்ற) இரசாயனங்களைப் பயன்படுத்தினாலும், ஏரோசல் தீ அடக்குதல் அமைப்புகள் ஒரு வெப்பமண்டல எதிர்வினை மற்றும் ஒரு சூப்பர்ஃபைன் துகள்கள் கொலாய்டின் சிதறல் ஆகியவற்றை நம்பியுள்ளன, இவை இரண்டும் தொடர்புடைய அபாயங்களுடன் வருகின்றன. பெரும்பாலான அமைப்புகள் எரியாத வெளியேற்றத்தையும் ஏரோசோலின் சிறந்த (சீரான) விநியோகத்தையும் உறுதி செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஏரோசோலை குளிர்விக்கிறது, இருப்பினும் சூடான எரிப்பு பொருட்கள் காரணமாக தீக்காயங்கள், வெப்ப அதிர்ச்சி அலைகள், வெடிப்புகள் அல்லது இரண்டாம் நிலை தீயைத் தவிர்க்க கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெளியேற்றத்தை செய்ய பரிந்துரைக்கப்படுகிறது (எ. கா., சூடான ஏரோசல் வெளியேற்ற துறைமுகத்தில் 1200K ஐ அடையலாம் அல்லது தாண்டலாம்). எரிப்பு துணை தயாரிப்புகள் ஒரு மூடப்பட்ட பகுதிக்குள் குறைந்த தெரிவுநிலையையும் கண் எரிச்சலையும் ஏற்படுத்தலாம். வெளியேற்றப்பட்ட ஏரோசோலில் உள்ள நுண்ணிய துகள்கள் (dp <2.5μm) மற்றும் எரிப்பு துணை தயாரிப்புகள் மூச்சுக்குழாய் மரத்தில் உள்ள மூச்சுக்குழாய் சுவர்களில் டெபாசிட் செய்யலாம், இது நாள்பட்ட சுவாச நோய்கள் மற்றும் கடுமையான சுவாச நோய்களை ஏற்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது. அமில NOx மற்றும் CO2 வாயுக்கள் சுவாச நோய்க்கிருமிகள் என்று அறியப்படுகின்றன. பெரும்பாலான உற்பத்தியாளர்கள் வெற்று வசதிகளில் ஏரோசோலின் வெளியேற்றத்தை தானியக்கமாக்கவும், எரிப்பு முடிந்த பிறகு சில நிமிடங்களுக்கு துணை தயாரிப்புகளை நிலைநிறுத்தவும் பரிந்துரைக்கிறார்கள். வினை உலோகங்கள் மற்றும் உலோக ஹைட்ரைடுகள், விரைவான ஆக்சிஜனேற்றிகள் (எ. கா., துப்பாக்கி தூள், நைட்ரோசெல்லுலோஸ்) மற்றும் தானியங்கி வெப்ப சிதைவுக்கு உட்படும் திறன் கொண்ட இரசாயனங்கள் கொண்ட ஏ (திட) பொருட்களில் ஆழமாக அமர்ந்திருக்கும் தீக்கு ஏரோசல் தீ அடக்கும் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தக்கூடாது. சம்பவங்கள் மார்ச் 13,2016 அன்று, ஒரு வங்கி பெட்டகத்தில் ஏரோசல் அமைப்பு தவறாக செயல்படுத்தப்பட்டதில் எட்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் ஏழு பேர் காயமடைந்தனர். செய்திகளில் கூற்றுக்கள் அமைப்பு ஆக்ஸிஜனைக் குறைத்தது, அதே நேரத்தில் உற்பத்தியாளர் அமைப்பு ஆக்ஸிஜனை இடமாற்றம் செய்யாது என்று கூறுகிறார். நவம்பர் 15,2019 அன்று, இங்கிலாந்தில் ஒரு மீன்பிடிக் கப்பலில் ஒரு நபர் கொல்லப்பட்டார், ஒரு அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் தீ அடக்குதல் அமைப்பு நிறுவலின் போது கவனக்குறைவாக செயல்படுத்தப்பட்டது. இந்த நிகழ்வு இன்னும் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது, எனவே இறப்புக்கான சரியான காரணம் இன்னும் தெரியவில்லை. மேலும் காண்க தானியங்கி தீ அடக்குதல் தீ அணைக்கும் கருவி தீ பாதுகாப்பு பொறியியல் குறிப்புகள் மேலும் வாசிப்பு யுஎல்2775 நோக்கம், நிலையான அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் அணைக்கும் அமைப்பு அலகுகள் யுஎல் எஃப். டபிள்யூ. எஸ். ஏ வழிகாட்டி, நிலையான அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் அணைக்கும் அமைப்பு அலகுகள் அகாஃபோனோவ் வி., மற்றும் பலர். 2004 ஆம் ஆண்டு. அமுக்கப்பட்ட ஏரோசோல்களால் தீ அடக்கும் பொறிமுறை. "15 வது HOTC இன் நடவடிக்கைகள்". NIST, pp 984-993. டுவையர், டேவிட் ஜே. 2011 ஆம் ஆண்டு. மேம்பட்ட தீயணைப்பு அமைப்பு வழியில் உள்ளது. "தி சர்ஃப் ரைடர்", 14-15:2001-01-28. கிபர்ட், சார்லஸ் ஜே. மற்றும் டியர்டோர்ஃப், டக்ளஸ். 1993. உட்பொதிக்கப்பட்ட மைக்ரோன் ஏரோசல் முகவர்கள் (ஈ. எம். எம். ஏ). ஹாலோன் மாற்று தொழில்நுட்ப மாநாடு, 1993. என்ஐஎஸ்டி. மே 11-13,1993, pp 421-435 ஷிப்-டு-ஷோர் இணைப்பிக்கான ஹாலோன் மாற்று. ஸ்பெக்ட்ரம், 12:2001 ஃப்ளெமிங், ஜேம்ஸ் டபிள்யூ., வில்லியம்ஸ், பிராட்லி ஏ. மற்றும் ஷீன்சன், ரொனால்ட் எஸ். 2002. ஏரோசோல்களின் அடக்குதல் செயல்திறன்ஃ அளவு மற்றும் சுடர் வகையின் விளைவு. NIST SP 984-4. தேசிய தரநிலைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வெளிப்புற இணைப்புகள் தரப்படுத்தலுக்கான ஐரோப்பிய குழு, நிலையான தீயணைப்பு அமைப்புகள் தரப்படுத்தலுக்கான சர்வதேச அமைப்பு, அமுக்கப்பட்ட ஏரோசல் தீ அணைக்கும் அமைப்புகள் தீ அடக்குதல்