Fukushima Daiichi units 4, 5 and 6
2011 மார்ச் 11 அன்று ஃபுகுஷிமா டைச்சி அணுசக்தி பேரழிவு தொடங்கியபோது, அணு உலை அலகு 4,5 மற்றும் 6 அனைத்தும் மூடப்பட்டன. 2011 டோஹோகு பூகம்பம் மற்றும் சுனாமிக்கு நான்கு நாட்களுக்குப் பிறகு ஒரு வெடிப்பு அலகு 4 ஐ சேதப்படுத்தியது. அலகு 5 மற்றும் 6 இல் பூகம்பம் மற்றும் சுனாமியால் ஏற்பட்ட சேதங்கள் ஒப்பீட்டளவில் சிறியவை. அலகு 4 மூடப்பட்டது மற்றும் அனைத்து எரிபொருள் கம்பிகளும் அணு உலை கட்டிடத்தின் மேல் மாடியில் செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்திற்கு மாற்றப்பட்டன. மார்ச் 15 அன்று, ஒரு வெடிப்பு அலகு 4 அணு உலையின் நான்காவது மாடி கூரை பகுதியை சேதப்படுத்தியது; வெடிப்பின் ஆதாரம் இன்னும் தெரியவில்லை, இருப்பினும் இது செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தில் ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி காரணமாக இருக்கலாம் என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. ஜப்பானின் அணுசக்தி பாதுகாப்பு நிறுவனமான நிசா, வெடிப்புக்குப் பிறகு அலகு 4 இன் வெளிப்புற கட்டிடத்தின் சுவரில் இரண்டு பெரிய துளைகள் இருப்பதாக அறிவித்தது. செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தில் உள்ள நீர் கொதிப்பதாக இருக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. அலகு 4 கட்டுப்பாட்டு அறைக்குள் கதிர்வீச்சு ஏற்பட்டதால் தொழிலாளர்கள் அங்கு நிரந்தரமாக தங்குவதைத் தடுத்தனர். ஏப்ரல் 30 அன்று அணு உலை 4 இன் செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தின் காட்சி ஆய்வு, குளத்தில் உள்ள எரிபொருள் கம்பிகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்பதைக் காட்டியது. பூகம்பம் ஏற்பட்டபோது 5 மற்றும் 6 அணு உலைகள் மூடப்பட்டன, இருப்பினும், அணு உலை 4 ஐப் போலல்லாமல், அவை இன்னும் எரிபொருளாக இருந்தன. குளிரூட்டும் செயல்முறைகள் சரியாக செயல்படாததால் அணு உலைகள் உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்பட்டுள்ளன. அலகு 4 உலை பூகம்பத்தின் போது, அலகு 4 நவம்பர் 29,2010 முதல் மறைப்பை மாற்றுவதற்கும் எரிபொருள் நிரப்புவதற்கும் மூடப்பட்டது. அனைத்து 548 எரிபொருள் கூட்டங்களும் டிசம்பர் 2010 இல் உலைகளிலிருந்து உலை கட்டிடத்தின் மேல் மாடியில் செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்திற்கு மாற்றப்பட்டன, அங்கு அவை எந்த அணுசக்தி எதிர்வினையையும் குறைக்க போரான் கொண்ட அடுக்குகளில் வைக்கப்பட்டன. அணு உலையில் இருந்து அகற்றப்பட்ட பிறகு சிறிது நேரம் கம்பிகளை சேமிக்க இந்த குளம் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் 1,331 கம்பிகளைக் கொண்டுள்ளது. சமீபத்தில் செயலில் உள்ள எரிபொருள் கம்பிகள் பழையவற்றை விட அதிக சிதைவு வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன. மார்ச் 14 திங்கள் அன்று ஜேஎஸ்டி மாலை 4 மணிக்கு, குளத்தில் உள்ள நீர் இயல்பான 40-50 டிகிரி செல்சியஸுடன் ஒப்பிடும்போது 84 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையை எட்டியது. மார்ச் 15 அன்று ஜேஎஸ்டி இரவு 7 மணிக்கு வெப்பநிலை மதிப்பு 84 டிகிரி செல்சியஸாக இருப்பதாக ஐ. ஏ. இ. ஏ. க்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. குளத்தில் வெப்பநிலை ஜூலை 30 வரை ஒப்பீட்டளவில் நிலையாக இருந்தது, அப்போது ஒரு மூடிய சுற்று குளிரூட்டும் அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது. ஏப்ரல் 11 அன்று, யூனிட் 4 இல் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. மார்ச் 15 அன்று சுமார் காலை 6 மணிக்கு, யூனிட் 4 அணு உலையின் 4 வது மாடி கூரை பகுதியையும், அருகிலுள்ள யூனிட் 3 இன் ஒரு பகுதியையும் ஒரு வெடிப்பு சேதப்படுத்தியது. செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தின் அருகே குவிந்த ஹைட்ரஜனின் பற்றவைப்பால் இந்த வெடிப்பு ஏற்பட்டதாக கருதப்படுகிறது, ஹைட்ரஜன் சேமிக்கப்பட்ட எரிபொருள் கம்பிகளிலிருந்து வந்ததாக ஆரம்பத்தில் கருதப்பட்டது, ஆனால் பின்னர், டெப்கோ ஹைட்ரஜன் யூனிட் 3 இலிருந்து வந்ததாக நம்பியது. அப்போதைய அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை ஆணையத் தலைவர் கிரிகோரி ஜாஸ்கோவின் உதவியாளரால் எடுக்கப்பட்ட ஒரு மாநாட்டு அழைப்பின் கையால் எழுதப்பட்ட சுருக்கம், இந்த வெடிப்பின் போது யூனிட் 4 செலவழித்த எரிபொருள் குளத்திலிருந்து எரிபொருள் வெளியேற்றப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறியது; இது பின்னர் பிழையாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. யூனிட் 4 செலவழித்த எரிபொருள் குளம் தீப்பிடித்தது என்பது தவறானது என்று பின்னர் தெரிவிக்கப்பட்டது; பின்னர் தீ எரிபொருள் குளத்தை உள்ளடக்கியது அல்ல என்று தகவல்கள் தெளிவுபடுத்தியது. ஐ. ஏ. இ. ஏ அறிக்கையின் தற்போதைய பதிப்புகள் தீ பற்றி குறிப்பிடவில்லை (6/2014 நிலவரப்படி, யூனிட் 4 செலவழித்த எரிபொருள் குளத்திலிருந்து பொதுவான எரிபொருள் குளத்திற்கு எரிபொருள் பரிமாற்ற செயல்முறையின் பதிவுகள் எரிபொருள் சேதம் எதுவும் தெரிவிக்கப்படாமல் நிலையான முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கின்றன). கதிர்வீச்சு அளவு அதிகரித்ததால், ஆலையில் இருந்த சில ஊழியர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர். மார்ச் 15 காலை, செயலாளர் எடானோ டெப்கோவின் கூற்றுப்படி, யூனிட் 4 இலிருந்து அளவிடப்பட்ட கதிர்வீச்சு டோஸ் சமமான விகிதங்கள் 100 எம்எஸ்வி/மணி நேரத்தை எட்டியதாக அறிவித்தார். "உயர் கதிர்வீச்சு" தொடர்ந்து வெளியிடப்படவில்லை என்று எடானோ கூறினார். ஜப்பானின் அணுசக்தி பாதுகாப்பு நிறுவனமான நிசா, வெடிப்புக்குப் பிறகு யூனிட் 4 இன் வெளிப்புற கட்டிடத்தின் சுவரில் தலா 8 மீட்டர் சதுரம் அல்லது 64 சதுர மீட்டர் (690 சதுர அடி) இரண்டு துளைகள் இருப்பதாக அறிவித்தது. மாலை 5.48 மணிக்கு செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தில் தண்ணீர் கொதிக்கக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. மார்ச் 15 அன்று இரவு 9.13 மணிக்குள், யூனிட் 4 கட்டுப்பாட்டு அறைக்குள் கதிர்வீச்சு தொழிலாளர்கள் அங்கு நிரந்தரமாக தங்குவதைத் தடுத்தது. எழுபது ஊழியர்கள் ஆலையில் தங்கியிருந்தனர், அதே நேரத்தில் 800 பேர் வெளியேற்றப்பட்டனர். 10:30 மணி நேரத்திற்குள் டெப்கோ செலவழித்த எரிபொருள் குளத்தில் தண்ணீரை ஊற்ற முடியவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. பிற்பகல் 1 மணிக்குள் நிறுவனம் தண்ணீரை வெளியேற்ற ஹெலிகாப்டர்களைப் பயன்படுத்துவது குறித்து பரிசீலித்து வந்தது, ஆனால் பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறன் குறித்த கவலைகள் காரணமாக இது ஒத்திவைக்கப்பட்டது, அதற்கு பதிலாக உயர் அழுத்த தீ குழாய்களைப் பயன்படுத்துவது பரிசீலிக்கப்பட்டது. அணு உலை கட்டிடத்தின் வடமேற்கு மூலையில் மார்ச் 16 அன்று அதிகாலை 5.45 மணிக்கு யூனிட் 4 இன் மத்திய கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு பேட்டரிகளை எடுத்துச் செல்லும் ஒரு தொழிலாளியால் தீ கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது, ஆனால் காலை 6.15 மணிக்கு மேலும் ஆய்வில் தீ எதுவும் காணப்படவில்லை. தீ கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துள்ளதாக மற்ற தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதிகாலை 11:57 மணிக்கு, டெப்கோ ஒரு புகைப்படத்தை வெளியிட்டது, அதில் "கட்டிடத்தின் வெளிப்புற சுவரின் பெரும்பகுதி இடிந்து விழுந்தது". தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஒரு ஹெலிகாப்டரில் இருந்து கட்டிடத்தின் மீது போரிக் அமிலத்தை தெளிக்க பரிசீலித்தனர். அணு உலை கட்டிடம் கட்டமைப்பு சேதம் எண். 4 மார்ச் 2011 இல் ஹைட்ரஜன் வெடிப்பு காரணமாக அணு உலை கட்டிடம் எண் 4 இல் சில வெளிப்புற சுவர்கள் செங்குத்தாக இருந்ததாக 24 ஜூன் 2012 அன்று டெப்கோ வெளிப்படுத்தியது. மேலும் விசாரணையில் மேற்கு மற்றும் தெற்கில் உள்ள கட்டிட கட்டமைப்புகளின் பல்வேறு பகுதிகளில் சேதம் ஏற்பட்டதாக தெரியவந்தது. மூன்றாவது மாடியில் ஒரு சுவர் செங்குத்தாக 4.6 சென்டிமீட்டர் சாய்ந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அனைத்து விலகல்களும் சட்ட வரம்புகளுக்குள் இருந்தன, மேலும் சுவர்கள் பூகம்பத்தைத் தாங்கும் அளவுக்கு வலுவாக இருந்தன. கட்டிடம் பாதுகாப்பானது என்று டெப்கோ குறிப்பிட்டது, ஏனெனில் இந்த மாறுபாடுகள் அனைத்தும் வெளிப்புற சுவர்களில் காணப்பட்டன, மேலும் செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளம் தூண்கள் மற்றும் பிற கட்டமைப்புகளால் ஆதரிக்கப்பட்டது. மார்ச் 16 அன்று, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் நியூக்ளியர் ரெகுலேட்டரி கமிஷனின் (என். ஆர். சி) தலைவர் கிரிகோரி ஜாக்கோ, காங்கிரஸின் சாட்சியத்தில், செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தில் உள்ள அனைத்து தண்ணீரும் வறண்டு விட்டதாக என். ஆர். சி நம்புவதாகக் கூறினார். ஜப்பானிய அணுசக்தி அதிகாரிகளும் டெப்கோவும் இந்த அறிக்கையை மறுத்தனர், ஆனால் பின்னர் ஜஸ்கோ தனது கூற்றில் உறுதியாக இருந்தார், இது ஜப்பானில் உள்ள ஆதாரங்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறினார். பிற்பகல் 1 மணிக்கு ஹெலிகாப்டர் கண்காணிப்பு குளம் கொதிக்கவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது என்று டெப்கோ தெரிவித்துள்ளது. பிரெஞ்சு இன்ஸ்டிடியூட் டி ரேடியோப்ரோடெக்ஷன் எட் டி சூரேட் நியூக்லியர் (ஐஆர்எஸ்என்) ஒப்புக் கொண்டது, ஹெலிகாப்டர் குழுவினர் யூனிட் 4 இன் காட்சி ஆய்வின் அடிப்படையில் திட்டமிடப்பட்ட நீர் குப்பைகளை யூனிட் 3 க்கு திருப்பினர் என்று கூறினார். மார்ச் 16 அன்று சுமார் 2.30 மணிக்கு, யூனிட் 4 கட்டுப்பாட்டு பகுதிக்கு வெளியே அமைந்துள்ள சேமிப்பு குளம் கொதிப்பதாக இருக்கலாம் என்று டெப்கோ அறிவித்தது. ஜேஎஸ்டி இரவு 8 மணியளவில், யூனிட் 4 இல் தண்ணீரை தெளிக்க போலீஸ் நீர் பீரங்கியைப் பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டது. மார்ச் 18 அன்று, செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தில் தெளிக்கப்பட்ட நீர் ஆவியாதல் விளக்கக்கூடியதை விட வேகமாக மறைந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது, இது கசிவைக் குறிக்கிறது. மார்ச் 20 அன்று குளத்தை நிரப்ப முயற்சிக்க எஸ். டி. எஃப் இராணுவ லாரிகள் கட்டிடத்தின் மீது தண்ணீரை தெளித்தன. மார்ச் 22 அன்று, ஆஸ்திரேலிய இராணுவம் பெக்டெல்லுக்குச் சொந்தமான ரோபோடிக் உபகரணங்களில் தொலைதூரத்தில் தெளித்தல் மற்றும் குளத்தைப் பார்ப்பதற்காக பறந்தது. அணு உலை கட்டிடங்களில் "மிகவும் ஆபத்தான" குளத்தின் முதல் தெளிவான பார்வையை இது வழங்கும் என்று ஆஸ்திரேலியன் தெரிவித்துள்ளது. ஐ. ஏ. இ. ஏ அறிக்கையின்படி, "மார்ச் 22 முதல் மார்ச் 25 வரை 130 முதல் 150 டன் கடல் நீர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நீண்ட வெளிப்படையான கை பொருத்தப்பட்ட கான்கிரீட் பம்பைப் பயன்படுத்தி செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தில் ஊற்றப்பட்டது. மார்ச் 24 அன்று இரவு 9.05 மணி முதல் மார்ச் 25 வரை செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளிரூட்டும் அமைப்பு மூலம் கடல் நீர் ஊற்றப்பட்டது. மார்ச் 25 அன்று இரவு 11 மணி யூ. டி. சி. வரை அணு உலை கட்டிடத்திலிருந்து வெள்ளை புகை வருவதைக் காண முடிந்தது ". மார்ச் 29 அன்று, கடல் நீர் புதிய தண்ணீராக மாற்றப்பட்டது. ஏப்ரல் 12 அன்று சேகரிக்கப்பட்ட செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளம் நீரைப் பற்றிய பகுப்பாய்வு, அங்கு சேமிக்கப்பட்ட 1535 எரிபொருள் கூட்டங்களில் சில சேதமடைந்திருக்கலாம் என்றாலும், சேமிக்கப்பட்ட எரிபொருள் கூட்டங்களில் பெரும்பாலானவை அளவிடப்பட்ட கதிர்வீச்சு நிலைகளின் அடிப்படையில் அப்படியே உள்ளன என்று கூறுகிறது. டெப்கோ மேலும் கூறுகையில், "யூனிட் 4 குளத்தில் உள்ள எரிபொருள் கம்பிகள் சேதமடையும் செயல்பாட்டில் சீசியம்-134 மற்றும்-137 ஐ வெளியிட்டன", மேலும் டெப்கோ "அதை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்" என்றும் கூறினார். ஏப்ரல் 13 அன்று, செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தின் வெப்பநிலை 90 டிகிரி செல்சியஸாக அதிகரித்துள்ளதாகவும், குளத்திற்கு மேலே 6 மீட்டர் உயரத்தில் கதிர்வீச்சு நிலை மணிக்கு 84 எம்எஸ்வி-ஐ எட்டியுள்ளதாகவும் டெப்கோ தெரிவித்துள்ளது. செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தை தண்ணீரில் சரியாக மறைக்க தவறியதே ஸ்பைக் என்று பின்னர் கூறப்பட்டது. ஏப்ரல் 25 ஆம் தேதி நிலவரப்படி, டெப்கோ இன்னும் 70 முதல் 210 டன் தண்ணீரை குளத்திற்குள் செலுத்துகிறது, இது குளத்தில் உள்ள வெப்பநிலையைப் பொறுத்து மாறுபடும். "தண்ணீரின் எடை அணு உலை கட்டிடத்தை பலவீனப்படுத்தக்கூடும்" என்ற அச்சத்தில் குளத்தில் சேர்க்கப்பட்ட நீரின் அளவைக் குறைக்க முயற்சித்து வருவதாகவும் டெப்கோ தெரிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் 28 அன்று, டெப்கோ குளத்தில் இருந்து தண்ணீர் கசியவில்லை, ஆவியாக மட்டுமே வருகிறது என்று நம்புவதாக அறிவித்தது. குளத்தில் சேமிக்கப்பட்ட செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருளால் உருவாக்கப்படும் வெப்பம் தினசரி 140 முதல் 210 டன் தண்ணீரை ஆவியாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்ற கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் டெப்கோ தனது நம்பிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மே 9 அன்று, டெப்கோ யூனிட் 4 செலவழித்த எரிபொருள் குளத்திற்கு ஒரு துணை கட்டமைப்பை நிறுவுவதற்கான பணியைத் தொடங்கியது, வெடிப்புகள் கட்டமைப்பை பலவீனப்படுத்தியிருக்கலாம் என்ற கவலையின் காரணமாக. ஜூன் 11 அன்று, செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தில் நீர் மட்டம் இயல்பை விட மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டுமே இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, மேலும் எரிபொருள் கம்பிகளில் ஒரு பகுதி மட்டுமே தண்ணீரால் மூடப்பட்டிருந்தது. அளவிடப்பட்ட அதிக கதிர்வீச்சு அளவுகளுக்கு இதுவே காரணமாக இருக்கலாம். உபகரணங்களை கொட்டுவதற்கும் இந்த குளம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 19 ஞாயிற்றுக்கிழமை, கதிர்வீச்சைக் குறைக்கவும், இந்த இடத்தில் மீண்டும் வேலை செய்யவும், குளம் மீண்டும் நிரப்பப்பட்டது. ஜூன் 21 அன்று, குளத்தின் கீழ் உள்ள கட்டிடத்தின் இரண்டாவது மாடியில் வலுப்படுத்தும் முதல் கட்டம் முடிக்கப்பட்டதுஃ 8 மீட்டர் நீளமுள்ள 32 எஃகு நெடுவரிசைகள், ஒவ்வொன்றும் 40 டன் எடையுடன் இரண்டாவது மாடியில் வைக்கப்பட்டன. ஜூலை 30 ஆம் தேதிக்குள், துணை நெடுவரிசைகளின் கான்கிரீட்டிங் நிறைவடைந்தது. ஜூன் 16 முதல், செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்திற்கு நீர் உட்செலுத்துதல் கான்கிரீட் உந்தி வாகனத்தைப் பயன்படுத்துவதிலிருந்து மாற்று நீர் உட்செலுத்தும் இணைப்புக்கு மாற்றப்பட்டது. ஜூலை 31 அன்று, செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளம் நீர்-ஊசி குளிரூட்டும் அமைப்பிலிருந்து, சுற்றோட்ட குளிரூட்டும் அமைப்புக்கு மாற்றப்பட்டது. 31 ஜனவரி 2012 அன்று, உலை 4 இன் செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்திலிருந்து ஆறு லிட்டர் கதிரியக்க நீர் (லிட்டருக்கு 35.500 பெக்கரெல்கள்) உடைந்த குழாயிலிருந்து கட்டிடத்தின் தரையில் கசிந்தது. ஒரு வால்வு மூடப்பட்ட பிறகு கசிவு நிறுத்தப்பட்டது, மேலும் குளிர்ந்த வானிலை காரணமாக ஏற்பட்டதாக கருதப்பட்டது. அடுத்த நாள் (பிப்ரவரி 1,2012), டெப்கோ இன்னும் அதிக எண்ணிக்கையை வெளியிட்டதுஃ உள்ளே இருந்த நீர் பனியாக மாறிய பிறகு ஒரு குழாய் கைவிடப்பட்ட பின்னர் 8500 லிட்டர் கசிந்தது. கசிவு 31 ஜனவரி 2012 அன்று மாலை 5 மணிக்கு தொடங்கியதாகத் தெரிகிறது. இந்த நீர் கதிரியக்க ஐசோடோப்புகளால் மாசுபட்டது, ஏனெனில் இது செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்திலிருந்து எரிபொருள் கம்பிகளுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்த தண்ணீருடன் கலந்தது. சேதமடைந்த மற்ற அணு உலை கட்டிடங்களிலும் இதே போன்ற வழக்குகள் உள்ளதா என்பதை சரிபார்க்க டெப்கோ திட்டமிட்டது. ஜூன் 30,2012 அன்று உள்ளூர் நேரப்படி சுமார் 6.25 மணி நேரத்தில், ஒரு அலாரம் அணைக்கப்பட்டது, மேலும் செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தின் குளிரூட்டும் அமைப்பு நிறுத்தப்பட்டது. அந்த நேரத்தில், வெப்பநிலை 33 டிகிரி செல்சியஸாக இருந்தது; கதிரியக்க அசுத்தமான நீர் கசிவு எதுவும் பதிவாகவில்லை. ஜூன் 4 ஆம் தேதி, இதேபோன்ற சூழ்நிலையில் குளிரூட்டல் நிறுத்தப்பட்டது. ஜூலை 1 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்குப் பிறகு குளிரூட்டல் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது, குளத்தின் நீர் வெப்பநிலை 42,9 டிகிரி செல்சியஸாக உயர்ந்தது. பாதுகாப்பு விதிமுறைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உச்ச வரம்பான வெப்பநிலை 65 டிகிரி செல்சியஸை எட்டக்கூடும் என்று டெப்கோ அஞ்சியது. அவசரகால மின் அமைப்பின் சில பகுதிகளில் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் அமைக்கப்பட்டது, இவை மாற்றப்பட வேண்டும். 18 மார்ச் 2013 அன்று மாலை 6.57 மணிக்கு, எண் எரிபொருள் குளங்களுக்கான குளிரூட்டும் அமைப்பு. ஆலையின் விபத்து மறுமொழி மையத்தில் மின்சாரம் உடனடியாக வெளியேறிய பின்னர் 1,3 மற்றும் 4 உலைகள் நிறுத்தப்பட்டன. குளிரூட்டும் அமைப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு தற்காலிக மின் சுவிட்ச்போர்டில் சிக்கல் இருப்பதாக டெப்கோ சந்தேகிக்கிறது. எண். இல் தண்ணீரை உட்செலுத்துதல். 1, 2 மற்றும் 3 அணு உலைகள் பாதிக்கப்படவில்லை. டெப்கோவின் கூற்றுப்படி, அணு உலை எண் செலவழித்த எரிபொருள் குளத்தின் குளிரூட்டும் முறையை மீட்டெடுக்கிறது. 4 க்கு "மிக உயர்ந்த முன்னுரிமை" இருந்தது, ஏனென்றால் அந்த தொட்டியில் சேமிக்கப்பட்ட எரிபொருள் கூட்டங்களின் எண்ணிக்கை அலகு 1,2 மற்றும் 3 இன் குளங்களை விட அதிகமாக இருந்தது. மார்ச் 19 அன்று காலை 10 மணிக்கு, வெப்பநிலை 15.9 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 30.5 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருந்தது, மேலும் எண். 4 செலவிடப்பட்ட எரிபொருள் குளம் 65 டிகிரி செல்சியஸ் என்ற உயர் பாதுகாப்பு வரம்பை அடைகிறது. தண்ணீர் சூடாகி ஆவியாகத் தொடங்கினால் தேவைப்படும் போதெல்லாம் குளத்தில் தண்ணீரை செலுத்த டெப்கோ தயாராக இருந்தது. மார்ச் 19 அன்று பிற்பகல் 1.20 மணியளவில், இரண்டு கோடுகளில் ஒன்று எண். 4 செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளம் மீட்டமைக்கப்பட்டது. இரவு 8 மணியளவில் டெப்கோ மற்ற பாதை செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்த்தது. எண் குளிரூட்டும் அமைப்பு. 1 செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளம் பிற்பகல் 2.20 மணிக்கு மீண்டும் செயல்படுத்தப்பட்டது. மின் இழப்பு இப்பகுதியில் வசிப்பவர்களிடையே கவலையையும் கேள்விகளையும் ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம் நடந்த மூன்று மணி நேரத்திற்குப் பிறகு அணு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தால் இந்த செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டது. 2013 மார்ச் 22 அன்று, வெளியேற்றப்பட்ட மண்டலங்கள் மறு வகைப்படுத்தப்படவிருந்தன, மேலும் சில குடியிருப்பாளர்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு ஒரு நாள் பயணங்களை மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவார்கள். சிலர் எல்லாம் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாக நினைத்தனர், சிறு குழந்தைகளைக் கொண்ட மற்றவர்கள் மற்றொரு வெளியேற்றத்திற்காக பயந்தனர். ஆலையின் மொத்தம் ஒன்பது வசதிகளில் ஒரே நேரத்தில் மின்சாரம் வெளியேறியது, உலைகளுக்கான குளிரூட்டும் நீரில் இருந்து கதிரியக்க பொருட்களை அகற்றுவதற்கான வடிகட்டி அமைப்பு மற்றும் மற்றொரு குளத்திற்கான குளிரூட்டும் அமைப்பும் பாதிக்கப்பட்டன. 2011 டிசம்பரில் ஆலை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டதிலிருந்து அந்த இடத்தில் இவ்வளவு முக்கியமான வசதிகளில் இதுபோன்ற மின் செயலிழப்பு ஏற்பட்டது இதுவே முதல் முறை என்று டெப்கோ ஒப்புக் கொண்டது. மார்ச் 20 அன்று அதிகாலை 1 மணிக்கு முன்பு அனைத்து அமைப்புகளும் மீண்டும் ஆன்லைனில் இருந்தன. குளத்தின் குளிரூட்டும் அமைப்பு எண். 4 கடைசியாக மீட்டெடுக்கப்பட்டது. தற்காலிக மின் சுவிட்ச்போர்டு தான் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்று டெப்கோ குற்றம் சாட்டியது. டெப்கோவின் கூற்றுப்படி, அணுசக்தி நெருக்கடிக்குப் பிறகு நிறுவப்பட்ட ஆலையில் எஞ்சியிருக்கும் கடைசி தற்காலிக மின் சுவிட்ச்போர்டு இதுவாகும். மத்திய மற்றும் மாகாண அரசாங்கத்திடமிருந்து விமர்சனங்கள் வந்தன, மின் இழப்பு ஏற்பட்ட மூன்று மணி நேரத்திற்குப் பிறகு தாமதமான அறிவிப்பு உள்ளூர் மக்களிடையே "குறிப்பிடத்தக்க கவலையை" ஏற்படுத்தியது. பொதுமக்களின் கவலையைத் தூண்டும் பிரச்சினைகள் குறித்து பொருத்தமான தகவல்களை விரைவாகத் தெரிவிக்க முயற்சிப்பதாக டெப்கோ உறுதியளித்தது. மின் இழப்புக்கான காரணத்தைக் கண்டறியும் விசாரணையின் போது, ஒரு சுவிட்ச் போர்டு அருகே 6 அங்குல எலி மின்சாரம் பாய்ந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது மட்டுமே காரணமா என்பதைக் கண்டறிய மேலும் விசாரணைகள் தேவைப்பட்டன. அணு உலையின் காப்பு அமைப்புகள் இருந்தபோதிலும், செலவிடப்பட்ட எரிபொருள் குளங்களுக்கு இது பொருந்தாது என்பதை மின் இழப்பு நிரூபித்தது. ஒரு டிரக்கின் பின்புறத்தில் அமைந்துள்ள இந்த முக்கியமான உபகரணத்திற்குள் சிறிய விலங்குகள் திறந்த வெளியில் நுழைவதைத் தடுக்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. மார்ச் 21 அன்று, மின்சார இழப்பைப் புகாரளிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதற்காகவும், ஊடகங்களைத் தொடர்பு கொள்ளாததற்காகவும் டெப்கோ மன்னிப்பு கோரியது, மேலும் இதை மேம்படுத்துவதாக உறுதியளித்தது. காப்பு மின் வழங்கல் அமைப்புகள் மற்றும் மிகவும் நீடித்த மற்றும் நம்பகமான அமைப்புகளின் தவணையை விரைவுபடுத்துவதாக என். ஆர். ஏ முடிவு செய்தது. இந்த விஷயத்தில் டெப்கோ அறிக்கை குறித்து விவாதிக்க 29 மார்ச் 2013 அன்று நிபுணர்களின் கூட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. ஜப்பானிய அரசாங்கத்திடமிருந்து கடுமையான விமர்சனங்கள் வந்தன; பல மின் விநியோகங்களை நிறுவவும், ஆலையின் பாதுகாப்பு குறித்த பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்க மேலும் பலவற்றைச் செய்யவும் டெப்கோ அறிவுறுத்தப்பட்டது. தலைமை அமைச்சரவைச் செயலாளர் யோஷிஹைட் சுகா ஒரு செய்தியாளர் கூட்டத்தில், டெப்கோ அதன் இடர் மேலாண்மையை மேம்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டதாகவும், டெப்கோ உடனடியாக அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிக்கவில்லை என்றும், மின் செயலிழப்பைக் கையாளும் டெப்கோ நிறுவனம் நிறுவனத்தின் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை பெரிதும் சேதப்படுத்தியதாகவும் கூறினார். செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தில் முக்கியமான தன்மை பற்றிய அக்கறை பரவலாக குரல் கொடுக்கப்பட்ட கவலைகள் இருந்தபோதிலும், யூனிட் 4 இல் செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளம் எந்த கட்டத்திலும் முக்கியமான தன்மையை அணுகவில்லை என்று சான்றுகள் தெரிவிக்கின்றன. போரோன் ஊசி அதிகாரிகள் நியூட்ரான்களை உறிஞ்சுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட எரிபொருள் குளங்களில் போரிக் அமிலம், போரோனேட்டட் பிளாஸ்டிக் மணிகள் அல்லது போரோன் கார்பைடு துகள்களை வான்வழியில் செருகுவது அல்லது இலக்கு வைப்பது குறித்து பரிசீலித்ததாக கூறப்படுகிறது. மார்ச் 17,2011 அன்று பிரான்ஸ் 95 டன் போரானை ஜப்பானுக்கு பறக்கவிட்டது, அமெரிக்கா 9 டன்களை வழங்கியது. அணு உலை மையங்களில் செலுத்தப்பட்ட நீரில் நியூட்ரான் உறிஞ்சும் போரிக் அமிலம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளங்களை (எஸ். எஃப். பி) தெளிப்பதன் மூலம் போரான் சேர்க்கப்பட்டதா என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. காட்சி ஆய்வு ரியாக்டர் 4 இல் செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் கம்பி குளத்தின் காட்சி ஆய்வு 30 ஏப்ரல் 2011 அன்று குளத்தில் உள்ள எரிபொருள் கம்பிகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சேதம் எதுவும் இல்லை என்பதைக் காட்டுகிறது. 22 டிசம்பர் 2014 அன்று, டெப்கோ குழுவினர் அனைத்து எரிபொருள் அசெம்பிளிகளையும் அகற்றுவதை நிறைவு செய்தனர், மேலும் ரியாக்டர் 4 இன் செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தில் இனி சேமிக்கப்பட்ட எரிபொருள் கம்பிகள் எதுவும் இல்லை. செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் கூட்டங்களில் பெரும்பாலானவை பொதுவான செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்திற்கு மாற்றப்பட்டன, அதே நேரத்தில் பயன்படுத்தப்படாத எரிபொருள் கூட்டங்களில் சில யூனிட் 6 இன் செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்திற்கு மாற்றப்பட்டன. 5 மற்றும் 6 அலகுகள் பூகம்பம் ஏற்பட்ட நேரத்தில் இரண்டு உலைகள் ஆஃப்லைனில் இருந்தன (உலை 5 ஜனவரி 3,2011 அன்று மூடப்பட்டது மற்றும் உலை 6 ஆகஸ்ட் 14,2010 அன்று மூடப்பட்டது), இருப்பினும் அவை இன்னும் எரிபொருளாக இருந்தன, பூகம்பத்திற்கு முன்பு எரிபொருள் கம்பிகள் அகற்றப்பட்ட உலை 4 ஐப் போலல்லாமல். குளிர்ப்படுத்தும் செயல்முறைகள் சரியாக செயல்படாததால், 5 மற்றும் 6 அணு உலைகள் உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக அரசாங்க செய்தித் தொடர்பாளர் எடானோ மார்ச் 15 அன்று தெரிவித்தார். ஜேஎஸ்டி காலை 9.16 மணிக்கு, அணு உலை கட்டிடங்கள் 5 மற்றும் 6 இல் இருந்து கூரை பேனல்களை அகற்றுவது பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது, இதனால் எந்தவொரு ஹைட்ரஜன் கட்டமைப்பும் தப்பிக்க முடியும். மார்ச் 15 அன்று இரவு 9 மணிக்கு, யூனிட் 5 இல் நீர் மட்டங்கள் எரிபொருள் கம்பிகளை விட 2 மீ அதிகமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது, ஆனால் 5 மணி நேரத்தில் 40 செமீ சரிந்தது. மார்ச் 18 அன்று வெளியிடப்பட்ட நீர் வெப்பநிலை அணு உலை 5 க்குள் 182 டிகிரி செல்சியஸையும், அணு உலை 6 இல் 161 டிகிரி செல்சியஸையும் காட்டியது. மார்ச் 17 அன்று, யூனிட் 6 இல் ஒற்றை செயல்பாட்டு காற்று-குளிரூட்டப்பட்ட டீசல்-ஜெனரேட்டர் மற்றும் உலர்ந்த சுவிட்ச் கியர் (ஒரே ஜிஇ மார்க் II அணு உலை கட்டிடத்திற்குள்) இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது, மேலும் இது யூனிட் 5 இல் உள்ள பவர் பம்புகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட இருந்தது. அணு உலைகளில் நீர் மட்டம் குறைந்து வருவதாகக் கருதப்பட்டதால், ஆலைக்கு வெளிப்புற சக்தியை மீட்டெடுக்க முடிந்தவுடன் அணு உலை அழுத்தக் கப்பலுக்குள் தண்ணீரை செலுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. கட்டத்திலிருந்து அனைத்து அலகுகளுக்கும் இணைப்புகள் புதிய கேபிள்கள் மற்றும் மின்மாற்றிகள் மூலம் மார்ச் 20 ஆம் தேதி நிறைவடைந்ததாக என்ஐஎஸ்ஏ தெரிவித்துள்ளது. ஐ. ஏ. இ. ஏ-வுக்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள், மார்ச் 14 ஆம் தேதி இரவு 7 மணி முதல் மார்ச் 18 ஆம் தேதி இரவு 9 மணி வரை அலகு 5 மற்றும் 6 ஆகிய இரண்டிலும் சேமிப்பு குளத்தின் வெப்பநிலை மெதுவாக உயர்ந்தாலும், 60-68 டிகிரி செல்சியஸுக்கு அருகில் நிலையாக இருந்தது என்பதைக் குறிக்கிறது. மார்ச் 18 அன்று அணு உலை நீர் மட்டங்கள் எரிபொருள் கம்பிகளின் மேற்புறத்திலிருந்து சுமார் 2 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்தன. எந்தவொரு ஹைட்ரஜன் வாயுவும் தப்பிக்க அனுமதிக்க 5 மற்றும் 6 அலகுகளின் கூரைகளில் இருந்து பேனல்கள் அகற்றப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. மார்ச் 19 அன்று அதிகாலை 4:22 மணிக்கு, அலகு 6 க்கான அவசர ஜெனரேட்டர் ஏ இன் இரண்டாவது அலகு மறுதொடக்கம் செய்யப்பட்டது, இது அலகு 5 இல் எஞ்சிய வெப்ப அகற்றும் அமைப்பின் (ஆர். எச். ஆர்) பம்ப் சி ஐ இயக்க அனுமதித்தது, இது செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் சேமிப்பு குளம் மற்றும் உலை மையத்தை மாறி மாறி குளிர்விக்க அனுமதித்தது. நாளின் பிற்பகுதியில், யூனிட் 6 இல் உள்ள பம்ப் பி மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது, அங்கு செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளம் மற்றும் உலை மையத்தை குளிர்விக்க அனுமதிக்கிறது. சுனாமியால் முக்கிய கடல் நீர் விசையியக்கக் குழாய்கள் பெரிதும் சேதமடைந்ததால், எஞ்சிய வெப்ப அகற்றும் அமைப்பு வெப்பப் பரிமாற்றிகளுக்கு குளிரூட்டும் நீரை வழங்குவதற்காக தற்காலிக நீர்மூழ்கிக் குழாய்கள் மற்றும் குழாய்களைக் குழுவினர் நிறுவினர். கூடுதலாக, வெள்ளத்தால் அடித்தளங்களில் மின் உபகரணங்களுக்கு பெரும் சேதம் ஏற்பட்டதால், எஞ்சிய வெப்ப அகற்றும் அமைப்பு பிரதான சுழல் விசையியக்கக் குழாய்களுக்கு தற்காலிக மின் இணைப்புகள் செய்ய வேண்டியிருந்தது. யூனிட் 5 குளத்தின் வெப்பநிலை மார்ச் 19 அன்று மாலை 6 மணிக்கு 48 டிகிரி செல்சியஸாகவும், மார்ச் 20 அன்று யூனிட் 6 குளத்தின் வெப்பநிலை 41 டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபோது 37 டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தது. மார்ச் 20 அன்று, இரண்டு உலைகளும் குளிர் அடைப்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளதாக நிசா அறிவித்தது. மார்ச் 23 அன்று, ரியாக்டர் 5 இல் உள்ள குளிரூட்டும் பம்ப் காப்பு சக்தியிலிருந்து கிரிட் விநியோகத்திற்கு மாற்றப்பட்டபோது வேலை செய்வதை நிறுத்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இது சரிசெய்யப்பட்டு, சுமார் 24 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு குளிரூட்டல் மீண்டும் தொடங்கியது. யூனிட் 6 இல் உள்ள ஆர். எச். ஆர் குளிரூட்டல் மார்ச் 25 அன்று நிரந்தர மின்சார விநியோகத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. மே 28 அன்று, உலை 5 க்கான தற்காலிக கடல் நீர் குளிரூட்டும் பம்ப் நிறுத்தப்பட்டது, இது உள்ளூர் நேரப்படி 21 மணிக்கு டெப்கோவால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அந்த நேரத்தில், அணு உலையில் வெப்பநிலை 68 டிகிரி செல்சியஸாகவும், செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் குளத்தில் 41 டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருந்தது. மறுநாள் காலை 11 மணிக்கு வெப்பநிலை 92.2 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் 45.7 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக உயர்ந்தது. 12:49 மணிக்கு குளிரூட்டல் மீட்டெடுக்கப்பட்டது. ஜூன் 24 அன்று டெப்கோ அலகு 5 இன் உலை கட்டிடம் உபகரணங்கள் குளிரூட்டும் நீர் அமைப்பை பழுதுபார்ப்பதை நிறைவு செய்தது, இது முக்கிய எரிபொருள் குளம் குளிரூட்டல் மற்றும் சுத்தம் செய்யும் அமைப்பு மற்றும் பிற உபகரணங்களிலிருந்து வெப்பத்தை நீக்குகிறது. எரிபொருள் குளம் மற்றும் உலை மையப்பகுதி இப்போது ஒரே நேரத்தில் குளிர்விக்கப்படுகின்றன, எரிபொருள் குளம் குளிரூட்டும் அமைப்பு மற்றும் உபகரணங்கள் குளிரூட்டும் நீர் அமைப்பு மூலம் எரிபொருள் குளம் மற்றும் உலை மையப்பகுதி எஞ்சிய வெப்ப அகற்றும் அமைப்பு மூலம் குளிர்விக்கப்படுகின்றன. முன்பு எஞ்சிய வெப்ப அகற்றும் அமைப்பு மாறி மாறி உலை மையத்தையும் எரிபொருள் குளத்தையும் குளிர்விக்க மாற்றப்பட்டது. செப்டம்பர் 16 அன்று, யூனிட் 6 இல் இது நிறைவேற்றப்பட்டது, இப்போது இரண்டு யூனிட்டுகளின் உலைகள் மற்றும் சேமிப்பு குளங்கள் தனித்தனியாக குளிர்விக்கப்படுகின்றன. ஜூலை 3 ஆம் தேதி காலை, 30 சென்டிமீட்டர் நீளம் மற்றும் 7 சென்டிமீட்டர் அகலம் கொண்ட பாலிவினைல் குழாயில் ஒரு விரிசல் கடல் நீருக்கான தற்காலிக விசையியக்கக் குழாயின் வெளியேறும் வழியைச் சுற்றி காணப்பட்டது. காலை 10 மணிக்கு பம்ப் மூடப்பட்டது, அணு உலை 5 இன் குளிரூட்டும் அமைப்பு 15 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு நிறுத்தப்பட்டது. பாலிவினைல் குழாய் மாற்றப்பட்டு, குளிர் அமைப்பு பிற்பகல் 1.45 மணிக்கு மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது. அணு உலையில் வெப்பநிலை சுமார் 5 டிகிரி செல்சியஸ் உயர்ந்து 47.7 டிகிரி செல்சியஸாக இருந்தது. தொடர்ச்சியான அலை அசைவுகள் நெகிழ்வான நெகிழ்வான குழாயின் சிதைவுக்கு காரணமாக இருக்கலாம். ஜூலை 4 அன்று டெப்கோ வெப்ப அகற்றும் அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து குழாய்கள் மற்றும் குழாய்கள் சாத்தியமான பலவீனங்கள் குறித்து சரிபார்க்கப்படும் என்று அறிவித்தது. இது போன்ற குழாய்கள், அதிக கதிரியக்க நீரை மாற்ற பயன்படுத்தப்பட்டன, அவை தீவிர கோணங்களில் வளைக்கப்படாததால் அவற்றை மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. ஜூலை 15 ஆம் தேதி அதிகாலை 10:16 மணிக்கு, டெப்கோ அலகு 5 இன் அசல் எஞ்சிய வெப்ப அகற்றும் கடல் நீர் அமைப்பின் பம்ப் பி-க்கு பழுதுபார்ப்புகளை நிறைவு செய்தது. சுனாமியில் அசல் கடல் நீர் அமைப்பு கடுமையாக சேதமடைந்தது, தற்காலிக கடல் நீர் விசையியக்கக் குழாய்கள் மற்றும் குழாய்கள் நிறுவப்பட வேண்டும், அவை கசிவு ஏற்படக்கூடியவை என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூலை 15 அன்று பிற்பகல் 2.45 மணிக்கு, டெப்கோ புதிதாக பழுதுபார்க்கப்பட்ட பம்ப் மூலம் எஞ்சிய வெப்ப அகற்றும் வெப்பப் பரிமாற்றி மூலம் கடல் நீரை செலுத்தத் தொடங்கியது. வெளிப்புற சக்தி பூகம்பம் மற்றும் சுனாமியின் போது ஃபுடாபா கோடுகள் சுறுசுறுப்பாக இருந்தன. ஆலை துணை மின் நிலையத்தில் உபகரணங்கள் சேதமடைந்ததால் இந்த மின்சாரம் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுத்தது. குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் அலகு 4 வெடிப்பின் வீடியோ. ஃபுகுஷிமா டைச்சி அணுசக்தி பேரழிவு கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் ஃபுகுஷிமா மாகாணத்தில்