Leakage inductance
கசிவு தூண்டல் ஒரு அபூரணமாக இணைக்கப்பட்ட மின்மாற்றியின் மின் பண்பிலிருந்து பெறப்படுகிறது, இதன் மூலம் ஒவ்வொரு முறுக்கும் முறுக்கின் அந்தந்த ஓமிக் எதிர்ப்பு மாறிலியுடன் தொடரில் ஒரு சுய தூண்டலாக செயல்படுகிறது. இந்த நான்கு முறுக்கு மாறிலிகளும் மின்மாற்றியின் பரஸ்பர தூண்டலுடன் தொடர்பு கொள்கின்றன. முறுக்கு கசிவு தூண்டல் ஒவ்வொரு அபூரணமாக இணைக்கப்பட்ட முறுக்கின் அனைத்து திருப்பங்களுடனும் கசிவு ஃப்ளக்ஸ் இணைக்கப்படாததால் ஏற்படுகிறது. மின் காரணி, மின்னழுத்த வீழ்ச்சி, எதிர்வினை மின் நுகர்வு மற்றும் பிழை மின்னோட்டக் கருத்தாய்வுகள் காரணமாக கசிவு எதிர்வினை பொதுவாக மின் அமைப்பு மின்மாற்றியின் மிக முக்கியமான உறுப்பாகும். கசிவு தூண்டல் மையத்தின் வடிவியல் மற்றும் முறுக்குகளைப் பொறுத்தது. கசிவு எதிர்வினை முழுவதும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சி பெரும்பாலும் மாறுபட்ட மின்மாற்றி சுமைகளுடன் விரும்பத்தகாத விநியோக ஒழுங்குமுறைக்கு வழிவகுக்கிறது. ஆனால் சில சுமைகளின் ஹார்மோனிக் தனிமைப்படுத்தலுக்கும் (அதிக அதிர்வெண்களைக் குறைப்பதற்கும்) இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். கசிவு தூண்டல் மோட்டார்கள் உட்பட எந்தவொரு அபூரணமாக இணைக்கப்பட்ட காந்த சுற்று சாதனத்திற்கும் பொருந்தும். கசிவு தூண்டல் மற்றும் தூண்டல் இணைப்பு காரணி இரண்டு முறுக்குகளையும் இணைக்காத காந்தச் சுற்றுகளின் பாய்வு முதன்மை கசிவு தூண்டல் LPσ மற்றும் இரண்டாம் நிலை கசிவு தூண்டல் LSσ உடன் தொடர்புடைய கசிவு பாய்வு ஆகும். படம் பற்றி குறிப்பிடுகிறார். 1, இந்த கசிவு தூண்டல்கள் மின்மாற்றி முறுக்கு திறந்த சுற்று தூண்டல்கள் மற்றும் தொடர்புடைய இணைப்பு குணகம் அல்லது இணைப்பு காரணி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வரையறுக்கப்படுகின்றன. முதன்மை திறந்த சுற்று சுய தூண்டல்-------(Eq. 1. 1a) எங்கே------ (Eq. 1. 1பி)------ (ஈக்யூ. 1. 1c) மற்றும் முதன்மை சுய-தூண்டல் முதன்மை கசிவு தூண்டல் காந்தமயமாக்கல் தூண்டல் தூண்டல் தூண்டல் குணகம் அடிப்படை மின்மாற்றி தூண்டல்கள் மற்றும் இணைப்பு காரணி அளவிடுதல் மின்மாற்றி சுய-தூண்டல்கள் மற்றும் பரஸ்பர தூண்டல், இரண்டு முறுக்குகளின் சேர்க்கை மற்றும் கழித்தல் தொடர் இணைப்பில், சேர்க்கை இணைப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றும் கழித்தல் இணைப்பில், இந்த மின்மாற்றி தூண்டல்களை பின்வரும் மூன்று சமன்பாடுகளிலிருந்து தீர்மானிக்க முடியும்ஃ ஹாரிஸ் 1952, பக்கம் 723, படம். 43. இணைப்பு காரணி பின்வருவனவற்றின் படி ஒரு முறுக்கு முழுவதும் அளவிடப்படும் தூண்டல் மதிப்பிலிருந்து பெறப்படுகிறது, மற்ற முறுக்கு குறுகிய சுற்றுஃ ஒரு Eq க்கு. 2. 7, மற்றும் அத்தகைய காம்ப்பெல் பிரிட்ஜ் சர்க்யூட் மின்மாற்றி சுய-தூண்டல்கள் மற்றும் பரஸ்பர தூண்டல் ஆகியவற்றை ஒரு மாறி நிலையான பரஸ்பர தூண்டல் ஜோடியைப் பயன்படுத்தி தீர்மானிக்கவும் பயன்படுத்தப்படலாம் sides.Khurana 2015, பக்கம் 254, படம். எனவே திறந்த சுற்று சுய தூண்டல் மற்றும் தூண்டல் இணைப்பு காரணி------ (Eq. 1. 2), மற்றும், 0 உடன் <<1------ (Eq. 1. 3) பரஸ்பர மின்தூண்டல் என்பது இரண்டாம் நிலை சுய-மின்தூண்டல் என்பது இரண்டாம் நிலை கசிவு மின்தூண்டல் என்பது காந்தமயமாக்கல் மின்தூண்டல் ஆகும், இது இரண்டாம் நிலை மின்தூண்டல் இணைப்பு குணகம் என்பது தோராயமான திருப்ப விகிதமாகும் படத்தில் உள்ள மின்மாற்றி வரைபடத்தின் மின்சார செல்லுபடியாகும் தன்மை. 1 கருத்தில் கொள்ளப்பட்ட அந்தந்த முறுக்கு தூண்டல்களுக்கான திறந்த சுற்று நிலைமைகளை கண்டிப்பாக சார்ந்துள்ளது. மேலும் பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட சுற்று நிலைமைகள் அடுத்த இரண்டு பிரிவுகளில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தூண்டல் கசிவு காரணி மற்றும் தூண்டல் ஒரு இலட்சியமற்ற நேரியல் இரண்டு-சுழற்சி மின்மாற்றியை படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி மின்மாற்றியின் ஐந்து மின்மறுப்பு மாறிலிகளை இணைக்கும் இரண்டு பரஸ்பர தூண்டல்-இணைக்கப்பட்ட சுற்று சுழல்களால் குறிப்பிடலாம். 2. எம் என்பது பரஸ்பர தூண்டல் மற்றும் முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை முறுக்கு எதிர்ப்புகள் மாறிலிகள்,,, மற்றும் மின்மாற்றியின் முனையங்களில் அளவிடக்கூடியவை இணைப்பு காரணி என வரையறுக்கப்படுகிறது, அங்கு 0 <<1------ (Eq. 2. 1) முறுக்கு திருப்பங்களின் விகிதம் நடைமுறையில்------ (Eq. 2. 2). இங்கு NP & NS முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை முறுக்கு திருப்பங்கள் vP & vS மற்றும் IP & iS முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை முறுக்கு மின்னழுத்தங்கள் மற்றும் மின்னோட்டங்கள் ஆகும். இலட்சியமற்ற மின்மாற்றியின் கண்ணி சமன்பாடுகளை பின்வரும் மின்னழுத்தம் மற்றும் பாய்வு இணைப்பு சமன்பாடுகளால் வெளிப்படுத்தலாம்,-------(Eq. 2. 3)------ (Eq. 2. 4)------ (Eq. 2. 5)------ (Eq. 2. 6), ஃப்ளக்ஸ் இணைப்பு என்பது நேரத்தைப் பொறுத்தவரை ஃப்ளக்ஸ் இணைப்பிலிருந்து பெறப்படுகிறது. இந்த சமன்பாடுகளை, தொடர்புடைய முறுக்கு எதிர்ப்புகளைப் புறக்கணித்து, ஒரு முறுக்கு சுற்றுகளின் தூண்டல்கள் மற்றும் மின்னோட்டங்களின் விகிதம் மற்ற முறுக்கு குறுகிய சுற்று மற்றும் திறந்த சுற்று சோதனையில் பின்வருமாறு என்பதைக் காட்ட உருவாக்க முடியும்,-------(Eq. 2. 7), இதில், ஐஓசி & ஐஎஸ்சி திறந்த சுற்று மற்றும் குறுகிய சுற்று மின்னோட்டங்கள் லோக் & எல்எஸ்சி திறந்த சுற்று மற்றும் குறுகிய சுற்று தூண்டல்கள் ஆகும். தூண்டல் கசிவு காரணி அல்லது ஹேலேண்ட் காரணி மற்றும் முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை குறுகிய சுற்று கசிவு தூண்டல்கள் ஆகும். மின்மாற்றி தூண்டலை மூன்று தூண்டல் மாறிலிகளின் அடிப்படையில் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்,-------(Eq. 2. 8)------ (Eq. 2. 1)------ (Eq. 10), இதில், எல்எம் என்பது காந்தமயமாக்கல் தூண்டல், காந்தமயமாக்கல் எதிர்வினை XM LPσ மற்றும் LSσ ஆகியவை முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை கசிவு தூண்டல்கள், முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை கசிவு எதிர்வினைகள் XPσ & XSσ உடன் தொடர்புடையவை. மின்மாற்றியை படத்தில் சமமான சுற்றாக மிகவும் வசதியாக வெளிப்படுத்தலாம். 3 இரண்டாம் நிலை மாறிலிகளுடன் (அதாவது, பிரைம் சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட் குறியீட்டுடன்) முதன்மைக்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. என்பதால்------ (Eq. 2. 11) மற்றும்------ (Eq. 2. 12), நம்மிடம் உள்ளது------ (Eq. 2. 13), இது படத்தில் சமமான சுற்றுகளின் வெளிப்பாட்டை அனுமதிக்கிறது. 4 முறுக்கு கசிவு மற்றும் காந்தமயமாக்கல் தூண்டல் மாறிலிகளின் அடிப்படையில் பின்வருமாறு,-------(Eq. 2. 14 ஈக்யூ. 1. 1பி)------ (ஈக்யூ. 2. 15 Eq. 1. 1சி). படத்தில் உள்ள இலட்சியமற்ற மின்மாற்றி. 4 ஐ படத்தில் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட சமமான சுற்றாக காட்டலாம். 5, இரண்டாம் நிலை மாறிலிகளுடன் முதன்மை மற்றும் சிறந்த மின்மாற்றி தனிமைப்படுத்தல் இல்லாமல் குறிப்பிடப்படுகிறது, அங்கு,-------- (Eq. 2. 16) என்பது முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை முறுக்குகளை இணைக்கும் ஃப்ளக்ஸ் எம் மூலம் தூண்டப்பட்ட காந்தமயமாக்கல் மின்னோட்டமாகும், இது முதன்மை மின்னோட்டமாகும், இது மின்மாற்றியின் முதன்மை பக்கத்தைக் குறிக்கும் இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டமாகும். சுத்திகரிக்கப்பட்ட தூண்டல் கசிவு காரணி சுத்திகரிக்கப்பட்ட தூண்டல் கசிவு காரணி வழித்தோன்றல் a. பெர் ஈக். 2. 1 & IEC IEV 131-12-41 தூண்டல் இணைப்பு காரணி---------------------(Eq. 2. 1): பி. பெர் ஈக். 7 & IEC IEV 131-12-42 தூண்டல் கசிவு காரணி-------(Eq. 2. 7) & (Eq. 3. 7a) c. பெருக்கினால் கிடைக்கும்---------------(Eq. 3. 7பி) டி. ஒரு ஈக். 2-8 & அதை அறிந்தும்-------------------(Eq. 3. 7c) e. கொடுக்கினால் பெருக்கப்படும்-----------------(Eq. 3. 7டி) எஃப். பெர் ஈக். 3. 5 ஈக்யூ. 1. 1b & Eq. 2. 14 மற்றும் Eq. 3. 3 ஈக்யூ. 1. 1b & Eq. இந்த கட்டுரையில் உள்ள அனைத்து சமன்பாடுகளும் நிலையான-நிலை மாறிலி-அதிர்வெண் அலைவடிவ நிபந்தனைகளைக் கருதுகின்றன, அவற்றின் & மதிப்புகள் பரிமாணமற்றவை, நிலையானவை, வரையறுக்கப்பட்டவை மற்றும் நேர்மறையானவை, ஆனால் 1 க்கும் குறைவானவை. படத்தில் உள்ள ஃப்ளக்ஸ் வரைபடத்தைக் குறிப்பிடுவது. 6, பின்வரும் சமன்பாடுகள் பின்வருமாறுஃ σP = φPσ/φM = LPσ/LM---------(Eq. 3. 1 Eq. 2. 7) அதே வழியில், σS = φSσ '/φM = LSσ'/LM-------- (Eq. 3. 2 ஈக்யூ. 2. 7) எனவே, φ = φM + φS = φM + σP2M = (1 + σP) φM-------(Eq. 3. 3) φS '= φM + φSσ' = φM + φM = (1 + φS) φM-------(Eq. 3. 4) LP = LM + LPσ = LM + σPLM = (1 + σP) LM-------(Eq. 3. 5 ஈக்யூ. 1. 1b & Eq. 2. 14) LS '= LM + LSσ' = LM + σSLM = (1 + σS) LM-------(Eq. 3. 3 ஈக்யூ. 1. 1b & Eq. 2. 14), முறையே σP மற்றும் σS ஆக இருந்தால், முதன்மை கசிவு காரணி மற்றும் இரண்டாம் நிலை கசிவு காரணி முறையே, பரஸ்பர பாய்வு மற்றும் காந்தமயமாக்கல் தூண்டல் முறையே, முதன்மை கசிவு பாய்வு மற்றும் முதன்மை கசிவு தூண்டல் முறையே, இரண்டாம் நிலை கசிவு பாய்வு மற்றும் இரண்டாம் நிலை கசிவு தூண்டல் இரண்டும் முதன்மை என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. மேலே உள்ள முறுக்கு-குறிப்பிட்ட தூண்டல் மற்றும் தூண்டல் கசிவு காரணி சமன்பாடுகளின் தொடர்புகளின் அடிப்படையில் கசிவு விகிதம் σ பின்வருமாறு சுத்திகரிக்கப்படலாம்ஃ-------(Eq. 3. 7a முதல் 3.7e வரை). பயன்பாடுகள் கசிவு தூண்டல் ஒரு விரும்பத்தகாத பண்பாக இருக்கலாம், ஏனெனில் இது ஏற்றுதலுடன் மின்னழுத்தத்தை மாற்றுகிறது. பல சந்தர்ப்பங்களில் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். கசிவு தூண்டல் ஒரு மின்மாற்றியில் (மற்றும் சுமை) மின்னோட்ட ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்துவதன் பயனுள்ள விளைவைக் கொண்டுள்ளது (வழக்கமான இலட்சியமற்ற மின்மாற்றி இழப்புகளைத் தவிர). மின்மாற்றிகள் பொதுவாக கசிவு தூண்டலின் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பைக் கொண்டிருக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, அதாவது இந்த தூண்டலால் உருவாக்கப்பட்ட கசிவு எதிர்வினை செயல்பாட்டின் விரும்பிய அதிர்வெண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பாகும். இந்த வழக்கில், உண்மையில் வேலை செய்யும் பயனுள்ள அளவுரு கசிவு தூண்டல் மதிப்பு அல்ல, ஆனால் குறுகிய சுற்று தூண்டல் மதிப்பு. 2, 500 கே. வி. ஏ வரை மதிப்பிடப்பட்ட வணிக மற்றும் விநியோக மின்மாற்றிகள் பொதுவாக 3 சதவீதம் முதல் 6 சதவீதம் வரையிலான குறுகிய சுற்று மின்மறுப்புகளுடனும், 3 முதல் 6 வரையிலான தொடர்புடைய விகிதத்துடனும் (முறுக்கு எதிர்வினை/முறுக்கு எதிர்ப்பு விகிதம்) வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, இது சுமை மற்றும் முழு சுமைக்கு இடையிலான சதவீத இரண்டாம் நிலை மின்னழுத்த மாறுபாட்டை வரையறுக்கிறது. எனவே முற்றிலும் எதிர்ப்பு சுமைகளுக்கு, அத்தகைய மின்மாற்றிகளின் முழு-சுமை இல்லாத மின்னழுத்த கட்டுப்பாடு சுமார் 1 சதவீதம் முதல் 2 சதவீதம் வரை இருக்கும். உயர் கசிவு எதிர்வினை மின்மாற்றிகள் சில எதிர்மறை எதிர்ப்பு பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அதாவது நியான் அறிகுறிகள், இதில் மின்னழுத்த பெருக்கம் (மின்மாற்றி நடவடிக்கை) மற்றும் மின்னோட்ட வரம்பு தேவைப்படுகிறது. இந்த வழக்கில் கசிவு எதிர்வினை பொதுவாக முழு சுமை மின்மறுப்பின் 100% ஆகும், எனவே மின்மாற்றி குறுகியதாக இருந்தாலும் அது சேதமடையாது. கசிவு தூண்டல் இல்லாமல், இந்த வாயு வெளியேற்ற விளக்குகளின் எதிர்மறை எதிர்ப்பு பண்பு அவை அதிகப்படியான மின்னோட்டத்தை இயக்கி அழிக்கப்படும். ஆர்க் வெல்டிங் செட்களில் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த மாறி கசிவு தூண்டல் கொண்ட மின்மாற்றிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த சந்தர்ப்பங்களில், கசிவு தூண்டல் மின்னோட்ட ஓட்டத்தை விரும்பிய அளவிற்கு கட்டுப்படுத்துகிறது. மின் அமைப்பில் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச மதிப்பிற்குள் சர்க்யூட் ஃபால்ட் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் மின்மாற்றி கசிவு எதிர்வினை ஒரு பெரிய பங்கைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, ஒரு எச். எஃப்-மின்மாற்றியின் கசிவு தூண்டல் ஒரு ஒத்ததிர்வு மாற்றியில் ஒரு தொடர் தூண்டியை மாற்ற முடியும். இதற்கு மாறாக, ஒரு வழக்கமான மின்மாற்றி மற்றும் ஒரு தூண்டியை தொடரில் இணைப்பது கசிவு மின்மாற்றியைப் போலவே அதே மின்சார நடத்தையை விளைவிக்கிறது, ஆனால் தவறான புலத்தால் ஏற்படும் மின்மாற்றி முறுக்குகளில் எடி மின்னோட்ட இழப்புகளைக் குறைக்க இது சாதகமாக இருக்கும். பிளாக் செய்யப்பட்ட ரோட்டார் சோதனை வட்டம் வரைபடம் பரஸ்பர தூண்டல் ஸ்டெய்ன்மெட்ஸ் சமமான சுற்று குறுகிய சுற்று தூண்டல் குறுகிய சுற்று சோதனை மின்னழுத்த ஒழுங்குமுறை குறிப்புகள் நூலியல் குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் ஐ. இ. சி எலக்ட்ரோபீடியா இணைப்புகள்ஃ இணைக்கப்பட்ட ஃப்ளக்ஸ் சிறந்த மின்னழுத்த ஆதாரம் தூண்டல் சிறந்த மின்னோட்ட ஆதாரம் இணைப்பு தூண்டல் இணைப்பு தூண்டல் இணைப்பு காரணி தூண்டல் கசிவு காரணி சிறந்த மின்மாற்றி காந்த கசிவு காரணி சுய தூண்டல் பரஸ்பர தூண்டல் மின்சார மின்மாற்றிகள் டிஃ Streufluss#Streuinduktivität