Sump pump
சம்ப் பம்ப் என்பது தண்ணீர் சேகரிக்கும் சம்ப் படுகையில் குவிந்துள்ள தண்ணீரை அகற்றப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பம்ப் ஆகும், இது பொதுவாக வீடுகள் மற்றும் பிற கட்டிடங்களின் அடித்தளங்களில் அல்லது கட்டுமான தளங்கள் போன்ற தண்ணீரை அகற்ற வேண்டிய பிற இடங்களில் காணப்படுகிறது. படுகையில் பாயும் அடித்தள நீர்ப்புகா அமைப்பின் சுற்றளவு வடிகால்கள் வழியாகவோ அல்லது மழை அல்லது இயற்கையான நிலத்தடி நீர் கசிவு காரணமாக அடித்தளம் நீர் மட்டத்திற்கு கீழே இருந்தால் தண்ணீர் நுழையலாம். மேலும் பொதுவாக, ஒரு "சம்ப்" என்பது தண்ணீர் குவிந்து இருக்கக்கூடிய எந்தவொரு உள்ளூர் தாழ்வுநிலையாகும். எடுத்துக்காட்டாக, பல தொழில்துறை குளிரூட்டும் கோபுரங்கள் ஒரு உள்ளமைக்கப்பட்ட சம்பைக் கொண்டுள்ளன, அங்கு கோபுரத்தின் உயரத்தில் நீர் தெளிப்பு முனைகளை வழங்க ஒரு நீர் குளம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தொழில்துறை ஆலைகள், கட்டுமான தளங்கள், சுரங்கங்கள், மின் ஆலைகள், இராணுவ நிறுவல்கள், போக்குவரத்து வசதிகள் அல்லது தண்ணீர் குவியும் எங்கும் சம்ப் பம்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சம்ப் பம்புகள் அடித்தள வெள்ளம் ஏற்படக்கூடிய இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் நீர் அட்டவணை ஒரு கட்டமைப்பின் அடித்தளத்திற்கு அருகில் அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கும் இடத்தில் ஈரப்பதத்தைத் தீர்க்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நகராட்சி புயல் வடிகால், உலர்ந்த கிணறு அல்லது கட்டிடத்திலிருந்து கீழ்நோக்கி ஒரு திறந்தவெளி தளம் (சில நேரங்களில் "பகல் நேரத்திற்கு பம்பிங்" என்று அழைக்கப்படுகிறது) போன்ற சிக்கல் இல்லாத எந்த இடத்திற்கும் சாம்ப் பம்புகள் தண்ணீரை அனுப்புகின்றன. பழைய நிறுவல்களில் உள்ள சானிட்டரி சாக்கடையில் பம்புகள் வெளியேற்றப்படலாம். ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாகக் கருதப்பட்டவுடன், இந்த நடைமுறை இப்போது பிளம்பிங் கோட் அல்லது நகராட்சி சட்டங்களை மீறக்கூடும், ஏனெனில் இது நகராட்சி கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு முறையை மூழ்கடிக்கும். சுகாதார சாக்கடைகளில் இருந்து வெளியேறும் சம்ப் பம்ப் வழித்தடத்தை துண்டித்து மாற்றுமாறு கட்டிட உரிமையாளர்களை நகராட்சிகள் கேட்டுக்கொள்கின்றன. இணங்காதவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம். பல வீட்டு உரிமையாளர்கள் தங்கள் சம்ப் பம்ப் உள்ளமைவுகளைப் பெற்றுள்ளனர், மேலும் அவர்களின் பம்ப் சுகாதார சாக்கடையில் வெளியேற்றப்படுவதை உணரவில்லை. மேற்பரப்பு மண்ணில் நீர் அட்டவணை தொடர்பான பிரச்சினைகளைக் கட்டுப்படுத்த தொழில்துறை மற்றும் வணிக பயன்பாடுகளிலும் சம்ப் பம்ப் அமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு ஆர்ட்டீசியன் நீர்த்தேக்கம் அல்லது காலமுறை உயர் நீர் அட்டவணை நிலைமை நீர் செறிவு காரணமாக தரையை நிலையற்றதாக மாற்றக்கூடும். பம்ப் செயல்படும் வரை, மேற்பரப்பு மண் நிலையானதாக இருக்கும். இந்த சாம்ப்கள் பொதுவாக பத்து அடி அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆழத்தில் உள்ளன; நெளிந்த உலோகக் குழாயால் வரிசையாக உள்ளன, அவை துளைகள் அல்லது வடிகால் துளைகளைக் கொண்டுள்ளன. அவை காட்சி மற்றும் கேட்கக்கூடிய அலாரங்களுடன் மின்னணு கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளை உள்ளடக்கியிருக்கலாம் மற்றும் பொதுவாக குப்பைகள் மற்றும் விலங்குகள் விழுவதைத் தடுக்க மூடப்பட்டிருக்கும். பவர் சம்ப் பம்புகள் ஒரு மின்சார மின் கொள்கலனில் செருகப்படலாம். இந்த வழக்கில், ஒரு பிரத்யேக சர்க்யூட்டைப் பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானது, இது ஊதப்பட்ட உருகி அல்லது டிரிப் செய்யப்பட்ட சர்க்யூட் பிரேக்கரில் இருந்து சக்தியை இழக்க வாய்ப்பில்லை. கூடுதலாக, பிரத்யேக சுற்றுக்கு ஜி. எஃப். சி. ஐ பாதுகாப்பு தேவையில்லை, ஏனெனில் இது மின் சத்தம் காரணமாக, குறிப்பாக இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் போது தவறான டிரிபிங்கிற்கு எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடியது அல்ல. பம்ப் பிளக்கை அவிழ்ப்பதற்கு எதிராக எச்சரிக்க பிரத்யேக சர்க்யூட் ரெசெப்டக்கிள் சிறப்பாக பெயரிடப்படலாம் அல்லது பிளக்கை அவிழ்ப்பதை ஊக்கப்படுத்த ஒரு சிறப்பு தக்கவைப்பு அடைப்புக்குறியைப் பயன்படுத்தி பிளக்கை இணைக்கலாம். அதற்கு பதிலாக, பம்ப் மின் சக்திக்கு கடினமாக இருக்கலாம், இதனால் அதை அவிழ்க்க முடியாது. பம்ப் செய்யாவிட்டால் ஒரு சாம்ப் படுகை நிரம்பி வழியலாம் என்பதால், கடுமையான புயலின் போது போன்ற நீண்ட காலத்திற்கு முக்கிய மின்சாரம் இல்லாமல் இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு காப்பு அமைப்பு முக்கியமானது. சில சம்ப் பம்புகள் தானாகவே ஒரு பேட்டரி காப்புப்பிரதி அமைப்பிலிருந்து இயக்கப்படலாம், அல்லது ஒரு தனி பேட்டரி மூலம் இயங்கும் அமைப்பு நிறுவப்படலாம், பொதுவாக அதன் மிதவை சுவிட்ச் முதன்மை பம்பின் மிதவை சுவிட்சை விட சற்று அதிகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு தனி ஜெனரேட்டரைப் பயன்படுத்துவது மற்றொரு விருப்பமாகும். இவை பெரும்பாலும் ஒரு கையேடு அமைப்பு தேவைப்படுகிறது. மாற்றாக, நகராட்சி அழுத்த நீர் வழங்கல் சில விசையியக்கக் குழாய்களுக்கு மின்சாரம் அளிக்கிறது, அவை நீர் விசையாழியைப் பயன்படுத்தி அல்லது வென்டுரி விளைவைப் பயன்படுத்தி செயல்பட முடியும். இந்த வடிவமைப்பு மின்சாரத்தின் தேவையை நீக்குகிறது, ஆனால் குடிநீரை பயன்படுத்துகிறது, இது மின் விசையியக்கக் குழாய்களை விட இயக்குவதற்கு அதிக செலவை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் கூடுதல் நீர் அகற்றல் சிக்கலை உருவாக்குகிறது. இந்த வடிவமைப்பு முதன்மை விசையியக்கக் குழாய்களை விட காப்பு விசையியக்கக் குழாய்களுக்கு அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மாற்று காப்பு மின்சார ஆதாரங்களுடன் சரிபார்க்க வேண்டிய முக்கிய விஷயம், அவை போதுமான சக்தியை வழங்குகின்றனவா என்பதுதான். சாம்ப் பம்புகளுக்கு குறைந்தபட்சம் 230 வோல்ட் தேவைப்படுகிறது, இருப்பினும் அமெரிக்காவில் சிறிய மாதிரிகள் சில நேரங்களில் 120 வோல்ட்டுகளில் இயங்கலாம். இதேபோல், சம்ப் பம்புகளின் வாட் மற்றும் ஆம்ப் தேவைகள் மாறுபடும். நுகர்வோர் மாதிரிகள் 700 இயங்கும் வாட்கள் முதல் 2300 வாட்கள் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவை வரை மாறுபடும். கூடுதலாக, சம்ப் பம்புகள் இயங்குவதற்கு பொதுவாக கூடுதல் தொடக்க வாட்ஸ் எனப்படும் கூடுதல் சக்தி வெடிப்பு தேவைப்படும். இது இயங்கும் வாட் மற்றும் ஆம்ப் தேவைகளை விட ஒன்றரை மடங்கு அதிகமாக இருக்கலாம். தொழில்துறை சம்ப் பம்புகள் மற்ற வழிகளில் இயக்கப்படலாம், அத்தகைய நீராவி அல்லது சுருக்கப்பட்ட காற்று, குறிப்பாக காப்பு விசையியக்கக் குழாய்களுக்கு அல்லது பராமரிப்புக்கான அணுகல் கடினமாக இருக்கும் இடங்களில். இயற்பியல் உள்ளமைவு பொதுவாக இரண்டு வகையான சம்ப் பம்ப் தொகுப்புகள் உள்ளனஃ பீடஸ்டல் மற்றும் நீர்மூழ்கிக் கப்பல். பீடஸ்டல் பம்பைப் பொறுத்தவரை, மோட்டார் சம்பிற்கு மேலே நன்கு பொருத்தப்பட்டுள்ளது, அங்கு அது மிகவும் எளிதாக சர்வீஸ் செய்யப்படுகிறது மற்றும் உலர்ந்ததாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். இந்த வகை நிறுவல் மிகவும் வெளிப்படையானது, மேலும் அதிக இடத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம். பம்ப் தூண்டுதல் ஒரு நீண்ட, செங்குத்து நீட்டிப்பு தண்டு மூலம் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் தூண்டுதல் பம்ப் அடிப்பகுதியில் ஒரு சுருள் வீட்டுவசதி உள்ளது. மறுபுறம், நீர்மூழ்கிக் குழாய் முற்றிலும் சம்பிற்குள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும் மின் குறுக்குச் சுற்றுகளைத் தடுக்க விசேஷமாக சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த வகையான சாம்ப் பம்ப் சிறந்தது என்பது குறித்து விவாதம் உள்ளது. பெடெஸ்டல் சம்ப் பம்புகள் முறையாக நிறுவப்பட்டு குப்பைகள் இல்லாமல் வைக்கப்பட்டால் அவை பொதுவாக நீண்ட காலம் (25 முதல் 30 ஆண்டுகள்) நீடிக்கும். அவை மலிவானவை மற்றும் சேவை செய்ய அல்லது மாற்றுவதற்கு எளிதானவை. நீர்மூழ்கிக் குழாய்கள் 5 முதல் 15 ஆண்டுகள் மட்டுமே நீடிக்கும், அவற்றின் நீர்ப்புகா உறை கசிந்தால் அவை செயலிழக்கும். அவை வாங்குவதற்கு மிகவும் விலை உயர்ந்தவை, ஆனால் அடைப்பு இல்லாமல் சில குப்பைகளை எடுத்துச் செல்ல முடியும். கூறுகள் அமெரிக்காவில் நவீன சம்ப் பம்ப் கூறுகள் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவை பின்வருவனவற்றைக் கொண்டுள்ளனஃ ஒரு பிளாஸ்டிக், உலோகம் அல்லது கான்கிரீட் கொள்கலன், சுமார் 2 அடி (0.6 மீ) குறுக்கே மற்றும் 2 முதல் 3 அடி (0.6 முதல் 1 மீ) ஆழம், 15 முதல் 25 அமெரிக்க கேலன்கள் (60 முதல் 100 லிட்டர்) திறன் கொண்ட ஒரு சம்ப் பேசினை உருவாக்குகிறது; ஒரு சம்ப் பம்ப், 1/3 அல்லது 1/2 குதிரைத்திறன் (200 அல்லது 400 டபிள்யூ), பேட்டரி அல்லது மெயின்கள் இயங்கும் (அல்லது இரண்டும்). பம்ப் தேர்வு ஒரு சம்ப் பம்பின் தேர்வு கருத்தில் கொள்ளலாம்ஃ தானியங்கி மற்றும் கையேடு செயல்பாடு-பம்ப் ஒரு நிலை சுவிட்ச் மூலம் தானாக கட்டுப்படுத்தப்படலாம். சக்தி-சம்ப் பம்ப் உந்துதல் சக்தி 1/4 குதிரைத்திறன் முதல் பல குதிரைத்திறன் வரை மாறுபடும். தலை அழுத்தம்-ஒரு சம்ப் பம்பின் ஹைட்ராலிக் தலை அழுத்தம் பம்ப் தண்ணீரை எந்த அதிகபட்ச உயரத்திற்கு நகர்த்தும் என்பதை விவரிக்கிறது. உதாரணமாக, 15 அடி (4.6 மீ) அதிகபட்ச தலை கொண்ட ஒரு சாம்ப் பம்ப் (ஷட்டாப் ஹெட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) நீரோட்டத்தை முற்றிலுமாக இழப்பதற்கு முன்பு 15 அடி (4.6 மீ) வரை தண்ணீரை உயர்த்தும். பவர் கார்டு நீளம்-பிரதான சர்வீஸ் பேனலில் இருந்து நீண்ட தூரம் ஒரு சக்திவாய்ந்த மின்சார மோட்டாரை இயக்குவதற்கு சரியான பம்ப் செயல்திறனுக்காக மோட்டரில் போதுமான மின்னழுத்தத்தை உறுதிப்படுத்த கனமான கேஜ் வயரிங் தேவைப்படும். கட்டம் மற்றும் மின்னழுத்தம்-ஏசி மெயின்களிலிருந்து இயக்கப்படும் சம்ப் பம்புகள் ஒற்றை-கட்ட அல்லது மூன்று-கட்ட தூண்டல் மோட்டார்களுடன் கிடைக்கின்றன, அவை 110-120,220-240, அல்லது 460 வோல்ட்டுகளுக்கு மதிப்பிடப்படுகின்றன. மூன்று கட்ட மின்சாரம் பொதுவாக குடியிருப்பு இடங்களில் கிடைக்காது, ஆனால் தொழில்துறை இடங்களில் இது பொதுவானது. நீர் நிலை உணர்திறன் சுவிட்ச் வகை-அழுத்த சுவிட்சுகள் முழுமையாக மூடப்பட்டிருக்கும், பொதுவாக பம்ப் உடலுக்குள், அவை சம்ப் படுகையில் உள்ள தடைகள் அல்லது மிதக்கும் குப்பைகளிலிருந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குகின்றன. மிதவை சுவிட்சுகள், குறிப்பாக நெகிழ்வான மின்சார கேபிளின் குறுகிய நீளத்தின் முடிவில் இணைக்கப்பட்ட வகைகள், சிக்கலாம் அல்லது தடுக்கப்படலாம், குறிப்பாக பம்ப் தொடங்கும் போது மற்றும் நிறுத்தும் போது முறுக்கு விளைவுகள் காரணமாக படுகையில் இயக்கத்திற்கு ஆளாக நேரிடும். அழுத்த சுவிட்சுகள் பொதுவாக தொழிற்சாலை செட் மற்றும் சரிசெய்ய முடியாதவை, அதே நேரத்தில் மிதவை சுவிட்சுகள் சம்ப் படுகையில் உயர் மற்றும் குறைந்த நீர் மட்டங்களை அமைக்க இடத்தில் சரிசெய்யப்படலாம். ஃபீல்ட்-எஃபெக்ட் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும் திட நிலை சுவிட்ச் மற்றொரு விருப்பமாகும், இது உள் சுவிட்ச் மற்றும் பிக்ஜிபேக் பிளக்கைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பம்பை இயக்கலாம் மற்றும் அணைக்கலாம். முக்கியமான பயன்பாடுகளுக்கான காப்புப்பிரதி அமைப்பு மற்றும் அலாரம். காப்புப்பிரதி கூறுகள் முதல் பம்ப் தோல்வியுற்றால் இரண்டாம் நிலை, பொதுவாக பேட்டரி மூலம் இயங்கும் சம்ப் பம்ப் செயல்பட முடியும். ஒரு மின்கலத்தால் இயங்கும் இரண்டாம் நிலை பம்ப் ஒரு தனி மின்கலன் மற்றும் சார்ஜர் அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும், இது இயல்பான விநியோகத்திற்கு இடையூறு ஏற்பட்டால் மின்சாரத்தை வழங்கும். மாற்று சம்ப் பம்ப் அமைப்புகளை நகராட்சி நீர் அழுத்தத்தால் இயக்க முடியும். தண்ணீரில் இயங்கும் எஜெக்டர் பம்புகள் ஒரு தனி பம்ப், மிதவை மற்றும் சோதனை வால்வு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு காப்பு விசையியக்கக் குழாயைக் கட்டுப்படுத்தும் மிதவை சாதாரண உயர் நீர் அடையாளத்திற்கு மேலே உள்ள குழி குழியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. சாதாரண நிலைமைகளின் கீழ், முக்கிய மின்சாரத்தால் இயங்கும் சம்ப் பம்ப் அனைத்து உந்தி கடமைகளையும் கையாளும். எந்தவொரு காரணத்திற்காகவும் நீர் இயல்பை விட அதிகமாக உயரும்போது, சம்பில் உள்ள காப்பு மிதவை உயர்த்தப்பட்டு காப்பு பம்ப் செயல்படுத்தப்படுகிறது. உயர் அழுத்த நீரை வழங்க ஒரு எஜெக்டர் பம்ப் ஒரு தோட்ட குழாயுடன் இணைக்கப்படலாம், தண்ணீரை எடுத்துச் செல்ல மற்றொரு குழாய். இத்தகைய உட்செலுத்தும் விசையியக்கக் குழாய்கள் தண்ணீரை வீணடிக்கின்றன மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் திறமையற்றவை என்றாலும், அவை நகரும் பாகங்கள் இல்லாததன் நன்மையைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் அவை நம்பகத்தன்மையில் அதிகபட்சமாக வழங்குகின்றன. காப்புப்பிரதி சம்ப் அமைப்பு அரிதாகவே பயன்படுத்தப்பட்டால், ஒரு கூறு செயலிழப்பு கவனிக்கப்படாமல் போகலாம், மேலும் தேவைப்படும்போது கணினி தோல்வியடையக்கூடும். சில மின்கலன் கட்டுப்பாட்டு அலகுகள் கணினியை அவ்வப்போது சோதிக்கின்றன மற்றும் தோல்வியுற்ற மின் கூறுகள் குறித்து எச்சரிக்கிறது. நீர் மட்டம் மிக அதிகமாக இருந்தால் அலாரத்தை ஒலிக்க ஒரு எளிய, பேட்டரி மூலம் இயங்கும் நீர் அலாரத்தை சம்பின் மேற்புறத்திற்கு கீழே சிறிது தூரம் தொங்கவிடலாம். அலாரம் உள்ளூரில் மட்டுமே ஒலிக்கலாம், அல்லது தொலைபேசி அல்லது செல்போன் தரவு இணைப்பு வழியாக தொலைநிலை அறிவிப்பைத் தூண்டலாம். சம்ப் பம்பைப் பயன்படுத்தும் போது சில பொதுவான தவறுகள் பின்வருமாறுஃ சம்ப் பம்பை தடைகள் மற்றும் குப்பைகளிலிருந்து தெளிவாக வைத்திருக்காமல் வைத்திருப்பது தளர்வான சரளை, சிறிய பாறைகள் அல்லது வண்டலை சம்ப் பம்புக்குள் நுழைய அனுமதிப்பது ஒரு தொழில்முறை பழுதுபார்ப்பிற்குப் பிறகு சம்ப் பம்பை சரிபார்க்க மறந்துவிடுவது அடைக்கப்பட்ட வடிகால் இணைப்பைப் புறக்கணிப்பது சம்ப் பம்பை தவறாமல் சோதிக்கத் தவறியது படுகை சுத்தம் செய்தல், கம்பியை சரிபார்த்தல், மிதவை சுவிட்சை சோதிப்பது உள்ளிட்ட வழக்கமான பராமரிப்பைப் புறக்கணிப்பது வெளியேற்றக் குழாய்களுக்கு கவனம் செலுத்தாதது, இது சேதமடைந்த அல்லது தடைசெய்யப்பட்ட குழாய்கள் அல்லது நிறுத்தப்பட்ட வால்வு போன்ற சம்ப் பம்ப் மோட்டரில் மேற்பார்வையிடும் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும். பராமரிப்பு சாம்ப் பேசின்கள் மற்றும் சம்ப் பம்புகள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். வழக்கமான பரிந்துரைகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் உபகரணங்களை ஆய்வு செய்து சோதிக்க பரிந்துரைக்கின்றன. அதிக நீர் மட்டம், நீர் வடிகால் அல்லது வானிலை காரணமாக அடிக்கடி இயங்கும் பம்புகளை அடிக்கடி பரிசோதிக்க வேண்டும். சாம்ப் பம்புகள், இயந்திர சாதனங்களாக இருப்பதால், இறுதியில் தோல்வியடையும், இது வெள்ளத்தில் மூழ்கிய அடித்தளத்திற்கும் விலையுயர்ந்த பழுதுபார்ப்புகளுக்கும் வழிவகுக்கும். முதன்மை அமைப்பில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு தேவைப்படும்போது சிக்கல்களைத் தவிர்க்க அமைப்பில் (பல/இரண்டாம் நிலை விசையியக்கக் குழாய்கள்) குறைப்பு உதவும். ஒரு சம்ப் பம்பை ஆய்வு செய்து அதை சுத்தம் செய்யும் போது, செயல்திறனை அதிகரிக்கவும், பம்பின் ஆயுளை நீட்டிக்கவும் அழுக்கு, சரளை, மணல் மற்றும் பிற தளர்வான குப்பைகள் அகற்றப்பட வேண்டும். இந்த தடைகள் பம்பின் சம்ப் வடிகட்டும் திறனைக் குறைக்கும், மேலும் சம்ப் நிரம்பி வழிவதை அனுமதிக்கும். காசோலை வால்வு குப்பைகளிலிருந்து நெரிசலாகவும் இருக்கலாம். டிஸ்சார்ஜ் லைன் திறப்பை அவ்வப்போது ஆய்வு செய்வது, பொருந்தும் போது, வரிசையில் தடைகள் அல்லது கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்கிறது. ஓரளவு தடுக்கப்பட்ட வெளியேற்றக் கோடு ஒரு சம்ப் பம்பை கடினமாக வேலை செய்ய கட்டாயப்படுத்தலாம் மற்றும் அதன் அதிக வெப்பம் மற்றும் செயலிழப்பு வாய்ப்பை அதிகரிக்கும். தண்ணீர் முன்னமைக்கப்பட்ட நிலைக்கு உயரும் போது சாம்ப் பம்பை தானாக இயக்க மிதக்கும் சுவிட்சுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மிதக்கும் சுவிட்சுகள் சம்பிற்குள் ஏதேனும் தடைகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். மிதவை சுவிட்ச் தற்செயலாக பம்ப் ஹவுசிங்கில் ஓய்வெடுக்காமல் தடுக்க ஒரு மிதவைக் காவலைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு சாம்ப் பம்ப் நீண்ட நேரம் இயங்கினால் (குறிப்பாக நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களுக்கு குளிரூட்டும் நீர் இல்லாத நிலையில்) அது அதிக வெப்பமடையலாம் அல்லது எரிந்து போகலாம். இயந்திர மிதவை சுவிட்சுகள் தேய்ந்து போகக்கூடும் என்பதால், அவை தொடர்ந்து சுதந்திரமாக நகர்கின்றன என்பதையும், சுவிட்ச் தொடர்புகள் சரியாகத் திறக்கின்றன மற்றும் மூடுகின்றன என்பதையும் உறுதிப்படுத்த அவற்றை கைமுறையாகச் செயல்படுத்துவதன் மூலம் அவ்வப்போது சோதிக்கப்பட வேண்டும். நிற்கும் நீரில் விட்டுவிட்டால், பீடஸ்டல் பம்புகள் அவ்வப்போது கைமுறையாக இயக்கப்பட வேண்டும், தொட்டியில் உள்ள நீர் மிதவை சுவிட்சை செலுத்தும் அளவுக்கு அதிகமாக இல்லாவிட்டாலும் கூட. ஏனென்றால், இந்த விசையியக்கக் குழாய்கள் ஒரு தொட்டியில் உள்ள அனைத்து தண்ணீரையும் அகற்ற முடியாது, மேலும் விசையியக்க விசையியக்கக் குழாயின் கீழ் தாங்கி அல்லது புஷிங் நீரில் மூழ்கி இருக்க முனைகிறது, இதனால் அது அரிப்புக்கு ஆளாகிறது மற்றும் இறுதியில் விசையியக்க குழாய் தண்டை உறைய வைக்கிறது. மாற்றாக, நீண்ட நேரம் செயலற்ற நிலையில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் ஒரு பீடஸ்டல் பம்ப் சம்பில் இருந்து அகற்றப்பட்டு தண்ணீரிலிருந்து சேமிக்கப்பட வேண்டும், அல்லது மீதமுள்ள நீர் கிணற்றின் அளவை கீழ் தண்டு தாங்கி கீழே கொண்டு வர சம்ப் வெளியேற்றப்பட வேண்டும். கடைசியாக, ஒரு சுயாதீனமான நீர் கண்டறிதல் மற்றும் அலாரம் அமைப்பு நிறுவப்பட்டிருந்தால், அது தவறாமல் சோதிக்கப்பட வேண்டும். பில்கே பம்ப் சாப்பர் பம்ப் கழிவுநீர் பம்ப் குறிப்புகள் மேலும் படிக்க ஆன் கேமரூன் சீகல், "தி சம்ப் பம்ப்ஸ் ஃபால்ட், அல்லது யுவர்ஸ்? "வாஷிங்டன் போஸ்ட், ஆகஸ்ட் 9,2008" சம்ப் பம்ப் ஹெல்ப்ஸ் கீப் வாட்டர் அவுட் ", நார்த் டகோடா ஸ்டேட் யுனிவர்சிட்டி எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீஸ், ஜூன் 14,2005 தாமஸ் ஷெரர்," சம்ப் பம்ப் கேள்விகள் ", நார்த் டகோடா ஸ்டேட் யுனிவர்சிட்டி எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீஸ்" சைசிங் அப் எ சம்ப் பம்ப் "(பி. டி. எஃப்), இல்லினாய்ஸ் பல்கலைக்கழக விரிவாக்க வீட்டு உபகரணங்கள் பிளம்பிங் பம்ப்ஸ் ஸ்டார்ம்வாட்டர் மேனேஜ்மென்ட்