Gas meter
எரிவாயு மீட்டர் என்பது ஒரு சிறப்பு ஓட்ட மீட்டர் ஆகும், இது இயற்கை எரிவாயு மற்றும் திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய எரிவாயு போன்ற எரிபொருள் வாயுக்களின் அளவை அளவிட பயன்படுகிறது. எரிவாயு மீட்டர்கள் குடியிருப்பு, வணிக மற்றும் தொழில்துறை கட்டிடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவை எரிவாயு பயன்பாட்டால் வழங்கப்படும் எரிபொருள் வாயுவைப் பயன்படுத்துகின்றன. திரவங்களை விட வாயுக்களை அளவிடுவது மிகவும் கடினம், ஏனெனில் அளவிடப்பட்ட தொகுதிகள் வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றன. எரிவாயு மீட்டர்கள் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட அளவை அளவிடுகின்றன, மீட்டர் வழியாக பாயும் வாயுவின் அழுத்த அளவு அல்லது தரத்தைப் பொருட்படுத்தாமல். ஒரு மீட்டர் வழியாக நகரும் வாயுவின் உண்மையான அளவு மற்றும் மதிப்பை அளவிட வெப்பநிலை, அழுத்தம் மற்றும் வெப்ப மதிப்பு இழப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும். அளவிடப்பட வேண்டிய வாயுவின் அளவீட்டு ஓட்ட விகிதம், எதிர்பார்க்கப்படும் ஓட்டங்களின் வரம்பு, அளவிடப்படும் வாயுவின் வகை மற்றும் பிற காரணிகளைப் பொறுத்து எரிவாயு மீட்டர்களின் பல்வேறு வடிவமைப்புகள் பொதுவான பயன்பாட்டில் உள்ளன. 1970 களுக்கு முன்னர் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களில் குளிர்ந்த காலநிலைகளில் இருக்கும் எரிவாயு மீட்டர்கள் பொதுவாக வீட்டிற்குள், பொதுவாக அடித்தளம் அல்லது கேரேஜில் அமைந்திருந்தன. அப்போதிருந்து, குறிப்பாக பழைய நகரங்களில் சில விதிவிலக்குகள் இருந்தாலும், பெரும்பான்மையானவர்கள் இப்போது வெளியே வைக்கப்பட்டுள்ளனர். எரிவாயு மீட்டர்களின் வகைகள் டயாபிராம்/பெல்லோஸ் மீட்டர்கள் இவை மிகவும் பொதுவான வகை எரிவாயு மீட்டர்கள் ஆகும், இது கிட்டத்தட்ட அனைத்து குடியிருப்பு மற்றும் சிறிய வணிக நிறுவல்களிலும் காணப்படுகிறது. மீட்டருக்குள் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அறைகள் நகரக்கூடிய உதரவிதான்களால் உருவாகின்றன. உள் வால்வுகளால் இயக்கப்படும் வாயு ஓட்டத்துடன், அறைகள் மாறி மாறி வாயுவை நிரப்பி வெளியேற்றி, மீட்டர் வழியாக கிட்டத்தட்ட தொடர்ச்சியான ஓட்டத்தை உருவாக்குகின்றன. டயாபிராம்ஸ் விரிவடைந்து சுருங்கும்போது, கிராங்குகளுடன் இணைக்கப்பட்ட நெம்புகோல்கள் டயாபிராம்ஸின் நேரியல் இயக்கத்தை ஒரு கிராங்க் தண்டின் சுழற்சி இயக்கமாக மாற்றுகின்றன, இது முதன்மை ஓட்ட உறுப்பாக செயல்படுகிறது. இந்த தண்டு ஒரு ஓடோமீட்டர் போன்ற எதிர் பொறிமுறையை இயக்க முடியும் அல்லது இது ஒரு ஓட்டம் கணினிக்கு மின் துடிப்புகளை உருவாக்க முடியும். டயாபிராம் வாயு மீட்டர்கள் நேர்மறை இடப்பெயர்ச்சி மீட்டர்கள் ஆகும். ரோட்டரி மீட்டர்கள் டயாபிராம் மீட்டர்களை விட அதிக அளவு மற்றும் அழுத்தங்களைக் கையாளும் திறன் கொண்ட அதிக இயந்திர துல்லியமான கருவிகள் ஆகும். மீட்டருக்குள், இரண்டு உருவம் "8" வடிவ லோப்கள், ரோட்டர்கள் (தூண்டிகள் அல்லது பிஸ்டன்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன), துல்லியமான சீரமைப்பில் சுழல்கின்றன. ஒவ்வொரு திருப்பத்திலும், அவை மீட்டரின் வழியாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வாயுவை நகர்த்துகின்றன. இயக்கக் கொள்கை ஒரு ரூட்ஸ் ப்ளோவரைப் போன்றது. கிராங்க் தண்டின் சுழற்சி இயக்கம் ஒரு முதன்மை ஓட்ட உறுப்பாக செயல்படுகிறது மற்றும் ஒரு ஓட்ட கணினிக்கு மின் துடிப்புகளை உருவாக்கலாம் அல்லது ஓடோமீட்டர் போன்ற கவுண்டரை இயக்கலாம். விசையாழி மீட்டர்கள் விசையாழி வாயு மீட்டர்கள் மீட்டரின் வழியாக நகரும் வாயுவின் வேகத்தை தீர்மானிப்பதன் மூலம் வாயு அளவை ஊகிக்கின்றன. வாயுவின் அளவு ஓட்டத்திலிருந்து ஊகிக்கப்படுவதால், ஓட்ட நிலைமைகள் நன்றாக இருப்பது முக்கியம். ஒரு சிறிய உள் விசையாழி வாயுவின் வேகத்தை அளவிடுகிறது, இது இயந்திர அல்லது மின்னணு கவுண்டருக்கு இயந்திர ரீதியாக அனுப்பப்படுகிறது. இந்த மீட்டர்கள் வாயுவின் ஓட்டத்தைத் தடுக்காது, ஆனால் குறைந்த ஓட்ட விகிதங்களை அளவிடுவதில் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. துளை மீட்டர் ஒரு துளை வாயு மீட்டர் ஒரு நேரான நீளம் கொண்ட குழாயைக் கொண்டுள்ளது, அதன் உள்ளே துல்லியமாக அறியப்பட்ட துளை தட்டு ஒரு அழுத்த வீழ்ச்சியை உருவாக்குகிறது, இதனால் ஓட்டத்தை பாதிக்கிறது. சுற்று மீட்டர்கள் என்பது ஒரு வகை வேறுபட்ட மீட்டராகும், இவை அனைத்தும் வேண்டுமென்றே வடிவமைக்கப்பட்ட மற்றும் நிறுவப்பட்ட ஓட்ட இடையூறு முழுவதும் அழுத்த வேறுபாட்டை அளவிடுவதன் மூலம் வாயு ஓட்டத்தின் விகிதத்தை ஊகிக்கின்றன. திரவத்தை துல்லியமாக அளவிட மீட்டருக்கான வேறுபட்ட அழுத்தத்திற்கு கூடுதலாக வாயு நிலையான அழுத்தம், அடர்த்தி, பாகுத்தன்மை மற்றும் வெப்பநிலை அளவிடப்பட வேண்டும் அல்லது அறியப்பட வேண்டும். சுற்றுப்பாதை மீட்டர்கள் பெரும்பாலும் பெரிய அளவிலான ஓட்ட விகிதங்களைக் கையாளுவதில்லை. இருப்பினும் அவை தொழில்துறை பயன்பாடுகளில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை களத்தில் சேவை செய்ய எளிதானவை மற்றும் நகரும் பாகங்கள் இல்லை. மீயொலி ஓட்ட மீட்டர்கள் முற்றிலும் இயந்திரமான மீட்டர்களை விட மிகவும் சிக்கலானவை, ஏனெனில் அவற்றுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சமிக்ஞை செயலாக்கம் மற்றும் கணக்கீட்டு திறன்கள் தேவைப்படுகின்றன. மின்காந்த மீட்டர்கள் குழாய்க்குள் வாயு ஊடகத்தில் ஒலி பயணிக்கும் வேகத்தை அளவிடுவதன் மூலம் வாயு இயக்கத்தின் வேகத்தை அளவிடுகின்றன. அமெரிக்கன் கேஸ் அசோசியேஷன் இந்த மீட்டர்களின் சரியான பயன்பாடு மற்றும் நிறுவலை உள்ளடக்கியது, மேலும் இது ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட வேகம்-ஒலி கணக்கீட்டைக் குறிப்பிடுகிறது, இது அறியப்பட்ட அழுத்தம், வெப்பநிலை மற்றும் கலவை கொண்ட வாயுவில் ஒலியின் வேகத்தை கணிக்கிறது. மிகவும் விரிவான வகையான மீயொலி ஓட்டம் குழாயில் உள்ள பல பாதைகளில் ஒலியின் சராசரி வேகத்தை அளவிடுகிறது. ஒவ்வொரு பாதையின் நீளமும் தொழிற்சாலையில் துல்லியமாக அளவிடப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பாதையிலும் ஒரு முனையில் மீயொலி டிரான்ஸ்யூசர் மற்றும் மறுமுனையில் சென்சார் உள்ளது. மீட்டர் டிரான்ஸ்யூசருடன் ஒரு 'பிங்' ஐ உருவாக்குகிறது மற்றும் சென்சார் சோனிக் துடிப்பைப் பெறுவதற்கு முன்பு கழிந்த நேரத்தை அளவிடுகிறது. இந்த பாதைகளில் சில மேல்நோக்கி சுட்டிக்காட்டுகின்றன, இதனால் சோனிக் துடிப்புகளின் பறக்கும் நேரங்களின் கூட்டுத்தொகையை பறக்கும் நீளங்களின் கூட்டுத்தொகையால் வகுத்து மேல்நோக்கிய திசையில் ஒலியின் சராசரி வேகத்தை வழங்க முடியும். இந்த வேகம் வாயுவில் உள்ள ஒலியின் வேகத்திலிருந்து குழாயில் வாயு நகரும் வேகத்தால் வேறுபடுகிறது. ஒலி துடிப்புகள் கீழ்நோக்கி பயணிப்பதைத் தவிர மற்ற பாதைகள் ஒரே மாதிரியாகவோ அல்லது ஒத்ததாகவோ இருக்கலாம். மீட்டர் பின்னர் வாயு ஓட்டத்தின் வேகத்தைக் கணக்கிட மேல்நோக்கி மற்றும் கீழ்நிலை வேகங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை ஒப்பிடுகிறது. அல்ட்ராசோனிக் மீட்டர்கள் அதிக விலை கொண்டவை மற்றும் அளவிடப்பட்ட வாயுவில் எந்த திரவமும் இல்லாமல் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன, எனவே அவை முதன்மையாக உயர் ஓட்டம், பயன்பாட்டு குழாய் மீட்டர் நிலையங்கள் போன்ற உயர் அழுத்த பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அங்கு எரிவாயு எப்போதும் உலர்ந்த மற்றும் ஒல்லியாக இருக்கும், மேலும் பெரிய அளவிலான பணத்தின் காரணமாக சிறிய விகிதாசார தவறுகள் சகிக்க முடியாதவை. ஒரு மீயொலி மீட்டரின் வீழ்ச்சி விகிதம் எந்தவொரு இயற்கை எரிவாயு மீட்டர் வகையிலும் மிகப் பெரியதாக இருக்கலாம், மேலும் உயர்தர மீயொலி மீட்டரின் துல்லியம் மற்றும் வரம்பு திறன் உண்மையில் அவை நிரூபிக்கப்பட்ட விசையாழி மீட்டர்களை விட அதிகமாக இருக்கும். விலையுயர்ந்த வகையான மீயொலி மீட்டர்கள் கிளாம்ப்-ஆன் ஃப்லோ மீட்டர்களாக கிடைக்கின்றன, அவை ஊடுருவும் மாற்றம் இல்லாமல் குழாயின் எந்த விட்டத்திலும் ஓட்டத்தை அளவிட பயன்படுத்தப்படலாம். இத்தகைய சாதனங்கள் இரண்டு வகையான தொழில்நுட்பங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவைஃ (1) பறக்கும் நேரம் அல்லது போக்குவரத்து நேரம்; மற்றும் (2) குறுக்கு தொடர்பு. இரண்டு தொழில்நுட்பங்களும் டிரான்ஸ்யூசர்களை உள்ளடக்கியது, அவை குழாயில் வெறுமனே பிணைக்கப்பட்டு குழாய் அளவு மற்றும் அட்டவணையுடன் திட்டமிடப்பட்டு ஓட்டத்தைக் கணக்கிட பயன்படுத்தப்படலாம். இயற்கை எரிவாயு, நைட்ரஜன், சுருக்கப்பட்ட காற்று மற்றும் நீராவி உள்ளிட்ட எந்தவொரு உலர் வாயுவையும் அளவிட இத்தகைய மீட்டர்களைப் பயன்படுத்தலாம். திரவ ஓட்டத்தை அளவிடுவதற்கும் கிளாம்ப்-ஆன் மீட்டர்கள் கிடைக்கின்றன. கோரியோலிஸ் மீட்டர் என்பது பொதுவாக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குழாய்கள் ஆகும், அவை நீளமான அல்லது அச்சு இடம்பெயர்ந்த பிரிவு (கள்) கொண்டவை, அவை அதிர்வு அதிர்வெண்ணில் அதிர்வுற தூண்டப்படுகின்றன. கோரியோலிஸ் மீட்டர்கள் திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்களுடன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இடம்பெயர்ந்த பகுதிக்குள் உள்ள திரவம் ஓய்வில் இருக்கும்போது, இடம்பெயர்ந்த பிரிவின் மேல் மற்றும் கீழ் பகுதி இரண்டும் ஒருவருக்கொருவர் கட்டத்தில் அதிர்வுறும். இந்த அதிர்வுகளின் அதிர்வெண் குழாயின் ஒட்டுமொத்த அடர்த்தியால் (அதன் உள்ளடக்கங்கள் உட்பட) தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இது உண்மையான நேரத்தில் வாயுவின் பாயும் அடர்த்தியை அளவிட மீட்டரை அனுமதிக்கிறது. இருப்பினும், திரவம் பாயத் தொடங்கியவுடன், கோரியோலிஸ் விசை செயல்படத் தொடங்குகிறது. இந்த விளைவு மேல்நோக்கிய மற்றும் கீழ்நிலைப் பகுதிகளின் அதிர்வுகளில் உள்ள கட்ட வேறுபாடு மற்றும் குழாயில் உள்ள திரவத்தின் வெகுஜன ஓட்ட விகிதம் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான உறவைக் குறிக்கிறது. மீண்டும், ஒரு கோரியோலிஸ் மீட்டருக்கு உள்ளார்ந்த அனுமானம், அனலாக் கட்டுப்பாடு மற்றும் கணக்கீட்டின் அளவு காரணமாக, மீட்டர் அதன் இயற்பியல் கூறுகளுடன் மட்டும் முழுமையடையவில்லை. மீட்டர் செயல்படுவதற்கு செயல்பாடு, உணர்தல், மின்னணு மற்றும் கணக்கீட்டு கூறுகள் இருக்க வேண்டும். கோரியோலிஸ் மீட்டர்கள் பரந்த அளவிலான ஓட்ட விகிதங்களைக் கையாள முடியும் மற்றும் வெகுஜன ஓட்டத்தை வெளியிடும் தனித்துவமான திறனைக் கொண்டுள்ளன-இது வெகுஜன ஓட்ட அளவீட்டுக்கு தற்போது கிடைக்கும் ஓட்ட அளவீட்டின் மிக உயர்ந்த துல்லியத்தை வழங்குகிறது. அவை பாயும் அடர்த்தியை அளவிடுவதால், கோரியோலிஸ் மீட்டர்கள் பாயும் நிலைமைகளில் வாயு ஓட்ட விகிதத்தையும் ஊகிக்க முடியும். அமெரிக்க எரிவாயு சங்கத்தின் அறிக்கை எண். 11 ஒரு கோரியோலிஸ் மீட்டருடன் இயற்கை எரிவாயுவை அளவிடும்போது நல்ல முடிவுகளைப் பெறுவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறது. வெப்ப மதிப்பு ஒரு வாயு மீட்டரால் வழங்கப்படும் வாயு ஓட்டத்தின் அளவு என்பது அளவின் வாசிப்பு ஆகும். வாயு அளவு என்பது வாயுவின் தரத்தையோ அல்லது எரிக்கப்படும்போது கிடைக்கும் வெப்பத்தின் அளவையோ கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாது. பயன்பாட்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு எரிவாயுவில் கிடைக்கும் வெப்பத்திற்கு ஏற்ப கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பில்லிங் சுழற்சியிலும் வாயுவின் தரம் அளவிடப்பட்டு சரிசெய்யப்படுகிறது. இது கலோரி மதிப்பு, வெப்ப மதிப்பு அல்லது வெப்ப மதிப்பு என பல பெயர்களால் அறியப்படுகிறது. இயற்கை எரிவாயுவின் கலோரி மதிப்பை ஒரு செயல்முறை வாயு குரோமடோகிராஃப் பயன்படுத்தி பெறலாம், இது வாயுவின் ஒவ்வொரு கூறுகளின் அளவையும் அளவிடுகிறது, அதாவதுஃ மீத்தேன் ஈத்தேன் ஹைட்ரஜன் கார்பன் மோனாக்சைடு நீராவி கூடுதலாக, அளவிலிருந்து வெப்ப ஆற்றலுக்கு மாற்ற, வாயுவின் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அழுத்தம் பொதுவாக ஒரு பிரச்சனை அல்ல; மீட்டர் வெறுமனே ஒரு அழுத்தம் கட்டுப்படுத்தி உடனடியாக கீழ்நோக்கி நிறுவப்படுகிறது மற்றும் அந்த அழுத்தத்தில் துல்லியமாக படிக்க அளவீடு செய்யப்படுகிறது. அழுத்த இழப்பீடு பின்னர் பயன்பாட்டின் பில்லிங் அமைப்பில் நிகழ்கிறது. மாறுபட்ட வெப்பநிலையை எளிதில் கையாள முடியாது, ஆனால் சில மீட்டர்கள் அவற்றின் வடிவமைக்கப்பட்ட வெப்பநிலை வரம்பிற்கு மேல் நியாயமான துல்லியமாக வைத்திருக்க உள்ளமைக்கப்பட்ட வெப்பநிலை இழப்பீட்டுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மற்றவை மின்னணு முறையில் வெப்பநிலைக்கு சரிசெய்யப்படுகின்றன. சாதனங்களைக் குறிக்கும் எந்த வகையான எரிவாயு மீட்டரையும் பல்வேறு வகையான குறிகாட்டிகளுடன் பெறலாம். பல கடிகார கைகள் (சுட்டிக்காட்டி பாணி) அல்லது ஓடோமீட்டரைப் போன்ற டிஜிட்டல் வாசிப்புகளைப் பயன்படுத்தும் குறிகாட்டிகள் மிகவும் பொதுவானவை, ஆனால் பல்வேறு வகையான தொலைநிலை வாசிப்புகளும் பிரபலமடைந்து வருகின்றன-தானியங்கி மீட்டர் வாசிப்பு மற்றும் ஸ்மார்ட் மீட்டரைப் பார்க்கவும். நுகரப்படும் எரிவாயுவின் அளவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிலான துல்லியத்திற்குள் பதிவு செய்ய துல்லியமான எரிவாயு மீட்டர்கள் தேவைப்படுகின்றன. பதிவு செய்யப்பட்ட அளவில் ஏதேனும் குறிப்பிடத்தக்க பிழை இருந்தால் அது எரிவாயு சப்ளையருக்கு ஏற்படும் இழப்பு அல்லது நுகர்வோர் அதிக கட்டணம் செலுத்தப்படுவதைக் குறிக்கும். மீட்டர் நிறுவப்பட்ட இடத்திற்கான துல்லியம் பொதுவாக சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. துல்லியம் சர்ச்சைக்குரியதாக இருந்தால் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறையையும் சட்டரீதியான விதிகள் குறிப்பிட வேண்டும். இங்கிலாந்தில், ஐரோப்பிய அளவீட்டு கருவிகள் வழிகாட்டுதலுக்கு முன்னர் தயாரிக்கப்பட்ட எரிவாயு மீட்டருக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பிழை ± 2 சதவீதம் ஆகும். எவ்வாறாயினும், ஐரோப்பிய அளவீட்டு கருவி உத்தரவு ஐரோப்பா முழுவதும் எரிவாயு மீட்டர் பிழைகளை ஒத்திசைத்துள்ளது, இதன் விளைவாக இந்த உத்தரவு நடைமுறைக்கு வந்ததிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட மீட்டர்கள் ± 3 சதவீதத்திற்குள் படிக்க வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட மீட்டர் பரிசோதகரால் சோதிப்பதற்காக வாடிக்கையாளரால் துல்லியம் சர்ச்சைக்குரிய மீட்டர்கள் அகற்றப்பட வேண்டும். மீட்டர் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பிற்கு வெளியே வாசிப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டால், அந்த நுகர்வோர் அந்த மீட்டரைக் கொண்டிருந்தபோது தவறாக அளவிடப்பட்ட எரிவாயுவுக்கு சப்ளையர் நுகர்வோருக்கு திருப்பித் தர வேண்டும் (ஆனால் நேர்மாறாக இல்லை). எந்தவொரு பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதும் முந்தைய ஆறு ஆண்டுகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மீட்டரை சோதிக்க முடியாவிட்டால் அல்லது அதன் வாசிப்பு நம்பகத்தன்மையற்றதாக இருந்தால், நுகர்வோர் மற்றும் சப்ளையர் ஒரு தீர்வை பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும். மீட்டர் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், நுகர்வோர் சோதனை செலவுகளை செலுத்த வேண்டும் (மேலும் நிலுவையில் உள்ள கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டும்). இது மின்சார மீட்டரில் உள்ள நிலையுடன் முரண்படுகிறது, அங்கு சோதனை இலவசம் மற்றும் மீட்டர் தவறாக படிக்கத் தொடங்கிய தேதியை தீர்மானிக்க முடிந்தால் மட்டுமே பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியும். எரிவாயு மீட்டர்களுக்கு ரிமோட் ரீடிங் பிரபலமடைந்து வருகிறது. இது பெரும்பாலும் மீட்டரில் பொருத்தப்பட்ட மின்னணு துடிப்பு வெளியீடு மூலம் செய்யப்படுகிறது. பல்வேறு பாணிகள் கிடைக்கின்றன, ஆனால் மிகவும் பொதுவானது ஒரு தொடர்பு மூடல் சுவிட்ச் ஆகும். ஓட்ட அளவீட்டு கணக்கீடுகள் டர்பைன், ரோட்டரி மற்றும் டயாபிராம் மீட்டர்களை அமெரிக்கன் கேஸ் அசோசியேஷன் ரிப்போர்ட் எண். 7. இந்த தரப்படுத்தப்பட்ட கணக்கீடு அடிப்படை நிபந்தனைகளின் தொகுப்பில் அளவிடப்படும் அளவின் அளவை அளவிடுகிறது. ஏஜிஏ 7 கணக்கீடு ஒரு எளிய விகிதமாகும், மேலும் சாராம்சத்தில், பாயும் நிலைமைகளில் வாயுவின் அளவு அல்லது விகிதத்தை அடிப்படை நிலைமைகளில் ஒரு அளவு அல்லது விகிதத்திற்கு மாற்றுவதற்கான அடர்த்தி திருத்த அணுகுமுறையாகும். துளை மீட்டர்கள் மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் வகை மீட்டர்கள் ஆகும், மேலும் அவற்றின் பரவலான பயன்பாட்டின் காரணமாக, ஒரு துளை மீட்டரின் வழியாக வாயு ஓட்டத்தின் பண்புகள் உன்னிப்பாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. அமெரிக்க எரிவாயு சங்கத்தின் அறிக்கை எண். 3 இயற்கை எரிவாயுவின் துளை அளவீடு தொடர்பான பரந்த அளவிலான சிக்கல்களைக் கையாள்கிறது, மேலும் இது அறியப்பட்ட கலவையுடன் ஒரு வாயுவின் வேறுபட்ட அழுத்தம், நிலையான அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இயற்கை எரிவாயு ஓட்ட விகிதங்களைக் கணக்கிடுவதற்கான ஒரு வழிமுறையைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்த கணக்கீடுகள் ஓரளவு சிறந்த வாயு விதியைப் பொறுத்தது, மேலும் உண்மையான வாயுக்கள் சிறந்தவை அல்ல என்ற உண்மையைக் கணக்கிட ஒரு வாயு சுருக்கக் கணக்கீடும் தேவைப்படுகிறது. மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் அமுக்கக் கணக்கீடு அமெரிக்கன் கேஸ் அசோசியேஷன் ரிப்போர்ட் எண். 8, விவரமான தன்மைப்படுத்தல். நூல் அளவீட்டு தரநிலைகள் குடியிருப்பு, வணிக மற்றும் தொழில்துறை எரிவாயு மீட்டர்கள் அவற்றின் சொந்த நிலையான நூல் அளவுகளைக் கொண்டுள்ளன. எரிவாயு மீட்டர் ஒரு சுழல் மற்றும் நட் மூலம் வாடிக்கையாளர் குழாயுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இது ஒரு பிரத்யேக நூல் அளவுகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நூல் அளவுகள் முதலில் எரிவாயு விளக்குகளின் அடிப்படையில் அவற்றின் வழியாக பாயும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட எரிவாயுவின் அளவுக்காக பெயரிடப்பட்டன, எடுத்துக்காட்டாக 30-லிட்டர் மீட்டர் 30 விளக்குகளுக்கு போதுமான எரிவாயுவை வழங்க முடியும் மற்றும் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் 30-ஒளி-வாயு-மீட்டர் என்று குறிப்பிடப்பட்டது. இந்த அளவுகள் பொதுவாக 10எல்டி, 20எல்டி, 30எல்டி, 45எல்டி அல்லது 60எல்டி ஆகும், இருப்பினும் சிறிய மற்றும் பெரிய அளவுகள் கிடைக்கின்றன. சுழற்சிக்குள் பொருத்தமான உள் விட்டத்திற்கு இடமளிக்க, நூல் அளவுகள் சற்று, சுமார், அருகிலுள்ள அளவு என். பி. டி அளவை விட பெரியவை. மேலும் காண்கஃ ஓட்ட அளவீட்டு சாதனங்களில் தானியங்கி மீட்டர் வாசிப்பு ஓட்டம் conditioning#Effects மின்சார மீட்டர் ஓட்டம் அளவீட்டு எரிவாயு ஓட்டம் கணினி எரிவாயு மீட்டர் பழமொழி மீட்டர்-பஸ் ஜூலியஸ் பின்ட்ஸ் ஸ்மார்ட் மீட்டர் வெப்ப வெகுஜன ஓட்டம் மீட்டர் சுழற்சி ஆவணம் (தரவை சேகரிக்கும் வழி) பயன்பாட்டு துணை மீட்டர் நீர் மீட்டர் குறிப்புகள் ஓட்டம் மீட்டர் எரிவாயு தொழில்நுட்பங்கள் இயற்கை எரிவாயு பாதுகாப்பு பொது சேவைகள்