Heat transfer coefficient
வெப்ப இயக்கவியலில், வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம் அல்லது படலக் குணகம் அல்லது படல செயல்திறன் என்பது வெப்பப் பாய்ச்சலுக்கும் வெப்ப இயக்கவியல் உந்து சக்திக்கும் இடையிலான விகிதாசார மாறிலி ஆகும் (அதாவது, வெப்பநிலை வேறுபாடு). இது வெப்பப் பரிமாற்றத்தைக் கணக்கிடுவதில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, பொதுவாக ஒரு திரவத்திற்கும் திடப்பொருளுக்கும் இடையிலான வெப்பச்சலனம் அல்லது கட்ட மாற்றம் மூலம். வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம் ஒரு கெல்வினுக்கு (டபிள்யூ/எம் 2/கே) ஒரு சதுர மீட்டருக்கு வாட்களில் எஸ். ஐ அலகுகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒருங்கிணைந்த முறைகளுக்கான ஒட்டுமொத்த வெப்ப பரிமாற்ற விகிதம் பொதுவாக ஒட்டுமொத்த கடத்துத்திறன் அல்லது வெப்ப பரிமாற்ற குணகம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அவ்வாறான நிலையில், வெப்பப் பரிமாற்ற விகிதம் பின்வருமாறுஃ எங்கு (எஸ். ஐ. அலகுகளில்):: வெப்பப் பரிமாற்றம் நடைபெறும் மேற்பரப்பு பகுதி (மீ2): சுற்றியுள்ள திரவத்தின் வெப்பநிலை (கே): திட மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை (கே) வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகத்தின் பொதுவான வரையறை பின்வருமாறுஃ:: வெப்பப் பாய்வு (டபிள்யூ/மீ2); அதாவது, ஒரு அலகு பகுதிக்கு வெப்ப சக்தி,: திட மேற்பரப்புக்கும் சுற்றியுள்ள திரவப் பகுதிக்கும் இடையிலான வெப்பநிலையில் உள்ள வேறுபாடு (கே) வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம் என்பது வெப்ப மின்கடத்தலின் பரஸ்பரமாகும். இது கட்டுமானப் பொருட்கள் (ஆர்-மதிப்பு) மற்றும் ஆடை காப்பு ஆகியவற்றிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெவ்வேறு வெப்ப பரிமாற்ற முறைகள், வெவ்வேறு திரவங்கள், ஓட்ட முறைகள் மற்றும் வெவ்வேறு வெப்ப ஹைட்ராலிக் நிலைமைகளின் கீழ் வெப்ப பரிமாற்ற குணகத்தைக் கணக்கிட ஏராளமான முறைகள் உள்ளன. பெரும்பாலும் வெப்பச்சலன திரவத்தின் வெப்ப கடத்துத்திறனை நீள அளவால் வகுப்பதன் மூலம் மதிப்பிடலாம். வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம் பெரும்பாலும் நுசெல்ட் எண்ணிலிருந்து (பரிமாணமற்ற எண்) கணக்கிடப்படுகிறது. வெப்ப-பரிமாற்ற திரவ பயன்பாடுகளுக்கு குறிப்பாக ஆன்லைன் கால்குலேட்டர்களும் கிடைக்கின்றன. வெப்ப பரிமாற்ற குணகத்தின் சோதனை மதிப்பீடு சில சவால்களை முன்வைக்கிறது, குறிப்பாக சிறிய பாய்வுகளை அளவிடும்போது (எ. கா. ). கலவை ஒட்டுமொத்த வெப்ப பரிமாற்ற குணகத்தை தீர்மானிப்பதற்கான ஒரு எளிய முறை, இது கட்டிடங்களில் உள்ள சுவர்கள் போன்ற எளிய கூறுகளுக்கு இடையில் அல்லது வெப்பப் பரிமாற்றிகள் முழுவதும் வெப்பப் பரிமாற்றத்தைக் கண்டறிய பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த முறை பொருட்களுக்குள் கடத்தலை மட்டுமே கணக்கிடுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்க, இது கதிர்வீச்சு போன்ற முறைகள் மூலம் வெப்ப பரிமாற்றத்தை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாது. முறை பின்வருமாறுஃ இங்குஃ = ஒட்டுமொத்த வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம் (W/(m2·K)) = ஒவ்வொரு திரவ பக்கத்திற்கும் தொடர்பு பகுதி (m2) (இரண்டு மேற்பரப்புகளுடனும் மற்றும் வெளிப்படுத்துகிறது) = பொருளின் வெப்ப கடத்துத்திறன் (W/(m·K)) = ஒவ்வொரு திரவத்திற்கும் தனிப்பட்ட வெப்பச்சலனப் பரிமாற்றக் குணகம் (W/(m2·K)) = சுவர் தடிமன் (m). ஒவ்வொரு மேற்பரப்பு அணுகுமுறையின் பகுதிகளும் சமமாக இருப்பதால் சமன்பாட்டை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி ஒரு அலகு பகுதிக்கு பரிமாற்ற குணகம் என்று எழுதலாம்ஃ அல்லது பெரும்பாலும் இதன் மதிப்பு இரண்டு ஆரங்களின் வேறுபாடு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, அங்கு ஒரு திரவத்தை சுமக்கும் குழாயின் தடிமனை வரையறுக்க உள் மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இருப்பினும், இந்த எண்ணிக்கை ஒரு தட்டையான தட்டு பரிமாற்ற பொறிமுறையில் ஒரு சுவர் தடிமன் அல்லது பரிமாற்ற மேற்பரப்பின் ஒவ்வொரு விளிம்பிற்கும் இடையிலான பரப்பளவு வேறுபாடு பூஜ்ஜியத்தை நெருங்கும் போது ஒரு கட்டிடத்தில் ஒரு சுவர் போன்ற பிற பொதுவான தட்டையான மேற்பரப்புகளாகவும் கருதப்படலாம். கட்டிடங்களின் சுவர்களில் மேற்கண்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கட்டிடக் கூறுகள் மூலம் வெப்பத்தைக் கணக்கிட பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சூத்திரத்தைப் பெறலாம். கட்டிடக் கலைஞர்களும் பொறியியலாளர்களும் இதன் விளைவாக வரும் மதிப்புகளை யு-மதிப்பு அல்லது ஒரு கட்டுமான அசெம்பிளியின் ஆர்-மதிப்பு என்று அழைக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு வகை மதிப்பும் (ஆர் அல்லது யு) ஒருவருக்கொருவர் தலைகீழாக தொடர்புடையது, அதாவது ஆர்-மதிப்பு = 1/யு-மதிப்பு மற்றும் இரண்டும் இந்த ஆவணத்தின் கீழ் பகுதியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஒட்டுமொத்த வெப்ப பரிமாற்ற குணகம் என்ற கருத்தாக்கத்தின் மூலம் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. பரிமாண பகுப்பாய்வு, எல்லை அடுக்கின் சரியான பகுப்பாய்வு, எல்லை அடுக்கின் தோராயமான ஒருங்கிணைந்த பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆற்றல் மற்றும் வேக பரிமாற்றத்திற்கு இடையிலான ஒப்புமைகள் மூலம் வெப்பச்சலன வெப்ப பரிமாற்றத்தை பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும் என்றாலும், இந்த பகுப்பாய்வு அணுகுமுறைகள் அனைத்து சிக்கல்களுக்கும் நடைமுறை தீர்வுகளை வழங்காது. எனவே, இயற்கை வெப்பச்சலனம், உள் ஓட்டத்திற்கான கட்டாய வெப்பச்சலனம் மற்றும் வெளிப்புற ஓட்டத்திற்கான கட்டாய வெப்பச்சலனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் வெப்பச்சலன வெப்ப பரிமாற்ற குணகத்தை மதிப்பிடுவதற்கு பல்வேறு ஆசிரியர்களால் பல தொடர்புகள் உருவாக்கப்பட்டன. இந்த அனுபவ ரீதியான தொடர்புகள் அவற்றின் குறிப்பிட்ட வடிவியல் மற்றும் ஓட்ட நிலைமைகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. திரவ பண்புகள் வெப்பநிலையைப் பொறுத்தது என்பதால், அவை படல வெப்பநிலையில் மதிப்பிடப்படுகின்றன, இது மேற்பரப்பு மற்றும் சுற்றியுள்ள மொத்த வெப்பநிலையின் சராசரி ஆகும். சர்ச்சில் மற்றும் சூவின் வெளிப்புற ஓட்டம், செங்குத்து தளம் பரிந்துரைகள் லேமினார் மற்றும் கொந்தளிப்பான ஓட்டம் ஆகிய இரண்டிற்கும் செங்குத்து தளத்தை ஒட்டிய இயற்கை வெப்பச்சலனத்திற்கு பின்வரும் தொடர்பை வழங்குகின்றன. k என்பது திரவத்தின் வெப்ப கடத்துத்திறன், L என்பது ஈர்ப்பு திசையைப் பொறுத்தவரை சிறப்பியல்பு நீளம், RaL என்பது இந்த நீளத்தைப் பொறுத்தவரை ரேலே எண் மற்றும் Pr என்பது பிராண்ட்டில் எண். (குறிப்புஃ ரேலேய் எண்ணை கிராஷோஃப் எண் மற்றும் பிராண்ட்ல் எண்ணின் பெருக்கலாக எழுதலாம்) லேமினார் ஓட்டங்களுக்கு, பின்வரும் தொடர்பு சற்று துல்லியமானது. ஒரு லேமினாரில் இருந்து கொந்தளிப்பான எல்லைக்கு மாறுவது ஆர். ஏ. எல் 109 ஐத் தாண்டும்போது நிகழ்கிறது என்பது கவனிக்கப்படுகிறது. வெளிப்புற ஓட்டம், செங்குத்து சிலிண்டர்கள் செங்குத்தான அச்சுகளைக் கொண்ட சிலிண்டர்களுக்கு, வளைவு விளைவு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இல்லாவிட்டால் விமான மேற்பரப்புகளுக்கான வெளிப்பாடுகளைப் பயன்படுத்தலாம். இது சிலிண்டர் விட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் எல்லை அடுக்கு தடிமன் சிறியதாக இருக்கும் வரம்பைக் குறிக்கிறது. கிராஷோஃப் எண் இருக்கும்போது செங்குத்து விமான சுவர்களுக்கான தொடர்புகளைப் பயன்படுத்தலாம். வெளிப்புற ஓட்டம், கிடைமட்ட தட்டுகள் டபிள்யூ. எச். மெக்டாம்ஸ் கிடைமட்ட தட்டுகளுக்கு பின்வரும் தொடர்புகளை பரிந்துரைத்தார். சூடான மேற்பரப்பு மேலே அல்லது கீழே எதிர்கொள்கிறதா என்பதைப் பொறுத்து தூண்டப்பட்ட மிதப்பு வேறுபடும். லேமினார் ஓட்டத்திற்கு மேலே எதிர்கொள்ளும் சூடான மேற்பரப்பு அல்லது கீழே எதிர்கொள்ளும் குளிர்ந்த மேற்பரப்புக்குஃ மற்றும் கொந்தளிப்பான ஓட்டத்திற்குஃ லேமினார் ஓட்டத்திற்கு கீழே எதிர்கொள்ளும் சூடான மேற்பரப்பு அல்லது மேலே எதிர்கொள்ளும் குளிர்ந்த மேற்பரப்புக்குஃ பண்பு நீளம் என்பது தட்டு மேற்பரப்பு பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு ஆகியவற்றின் விகிதமாகும். மேற்பரப்பு செங்குத்தாக θ கோணத்தில் சாய்ந்திருந்தால், சர்ச்சில் மற்றும் சூவின் செங்குத்து தட்டுக்கான சமன்பாடுகள் θ வரை 60° வரை பயன்படுத்தப்படலாம்; எல்லை அடுக்கு ஓட்டம் லேமினராக இருந்தால், ஈர்ப்பு விசை மாறிலி g என்பது Ra வார்த்தையை கணக்கிடும் போது g cos θ ஆல் மாற்றப்படுகிறது. வெளிப்புற ஓட்டம், கிடைமட்ட சிலிண்டர் போதுமான நீளம் மற்றும் மிகக் குறைவான இறுதி விளைவுகள் கொண்ட சிலிண்டர்களுக்கு, சர்ச்சில் மற்றும் சூ பின்வரும் தொடர்பைக் கொண்டுள்ளனர். வெளிப்புற ஓட்டம், கோளங்கள் கோளங்களுக்கு, டி. யூஜ் பின்வரும் தொடர்பைக் கொண்டுள்ளது. செங்குத்தான செவ்வக அடைப்பு செவ்வக அடைப்புகளின் இரண்டு எதிர் செங்குத்து தட்டுகளுக்கு இடையிலான வெப்ப ஓட்டத்திற்கு, கட்டன் சிறிய அம்ச விகிதங்களுக்கு பின்வரும் இரண்டு தொடர்புகளை பரிந்துரைக்கிறார். பிராண்ட்டில் எண்ணின் எந்த மதிப்புக்கும் தொடர்புகள் செல்லுபடியாகும். இதற்குஃ H என்பது அடைப்பின் உள் உயரம் மற்றும் L என்பது வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளின் இரு பக்கங்களுக்கும் இடையிலான கிடைமட்ட தூரம். இதற்குஃ பெரிய அம்ச விகிதங்களைக் கொண்ட செங்குத்து அடைப்புகளுக்கு, பின்வரும் இரண்டு தொடர்புகளைப் பயன்படுத்தலாம். 10 <H/L <40 க்குஃ நான்கு தொடர்புகளுக்கும், திரவ பண்புகள் சராசரி வெப்பநிலையில் மதிப்பிடப்படுகின்றன-பட வெப்பநிலைக்கு மாறாக-செங்குத்து மேற்பரப்புகளின் வெப்பநிலை எங்கே மற்றும் எங்கே மற்றும் எங்கே. கட்டாய வெப்பச்சலனம் உள் ஓட்டம், லேமினார் ஓட்டம் சீடர் மற்றும் டேட் குழாய்களில் லேமினார் ஓட்டத்தில் நுழைவு விளைவுகளுக்கான கணக்கில் பின்வரும் தொடர்பைக் கொடுக்கின்றன, அங்கு உள் விட்டம், மொத்த சராசரி வெப்பநிலையில் திரவ பாகுத்தன்மை, குழாய் சுவர் மேற்பரப்பு வெப்பநிலையில் பாகுத்தன்மை. முழுமையாக வளர்ந்த லேமினார் ஓட்டத்திற்கு, நுசெல்ட் எண் நிலையானது மற்றும் 3.66 க்கு சமம். ஆலைகள் நுழைவு விளைவுகள் மற்றும் முழுமையாக வளர்ந்த ஓட்டத்தை ஒரு சமன்பாட்டிற்குள் ஒருங்கிணைக்கிறது உள் ஓட்டம், கொந்தளிப்பான ஓட்டம் டிட்டஸ்-போல்டர் தொடர்பு (1930) பல பயன்பாடுகளுக்கு பயனுள்ள ஒரு பொதுவான மற்றும் குறிப்பாக எளிய தொடர்பு ஆகும். கட்டாய வெப்பச்சலனம் மட்டுமே வெப்பப் பரிமாற்றத்தின் ஒரே முறையாக இருக்கும்போது இந்த தொடர்பு பொருந்தும்; அதாவது, கொதிநிலை, ஒடுக்கம், குறிப்பிடத்தக்க கதிர்வீச்சு போன்றவை இல்லை. இந்த தொடர்பின் துல்லியம் ±15 சதவீதமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 10, 000 முதல் 120,000 வரையிலான ரெனால்ட்ஸ் எண்ணைக் கொண்ட ஒரு நேரான வட்டக் குழாயில் பாயும் திரவத்திற்கு (கொந்தளிப்பான குழாய் ஓட்ட வரம்பில்), திரவத்தின் பிராண்ட்ட்ல் எண் 0.7 முதல் 120 வரை இருக்கும்போது, குழாய் நுழைவாயிலிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள ஒரு இடத்திற்கு (10 க்கும் மேற்பட்ட குழாய் விட்டம்; பல ஆசிரியர்களின் கூற்றுப்படி 50 க்கும் மேற்பட்ட விட்டம்) அல்லது பிற ஓட்டக் கோளாறுகள், மற்றும் குழாய் மேற்பரப்பு ஹைட்ராலிக் முறையில் மென்மையாக இருக்கும்போது, திரவத்தின் பெரும்பகுதிக்கும் குழாய் மேற்பரப்புக்கும் இடையிலான வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம் வெளிப்படையாக இவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படலாம்ஃ எங்கேஃ ஹைட்ராலிக் விட்டம் என்பது திரவத்தின் மொத்த திரவத்தின் வெப்ப கடத்துத்திறன் ஆகும், திரவத்தின் பாகுத்தன்மை வெகுஜன ஃப்ளக்ஸ் ஐசோபரிக் வெப்பத் திறன் வெப்பத்திற்கு 0.40 ஆகும் (சுவர் மொத்த திரவத்தை விட வெப்பமானது) மற்றும் இந்த சமன்பாட்டின் பயன்பாட்டிற்குத் தேவையான திரவ பண்புகள் மொத்த வெப்பநிலையில் மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றன, இதனால் மறு செய்கையைத் தவிர்க்கிறது. கட்டாய வெப்பச்சலனம், வெளிப்புற ஓட்டம் ஒரு திடப்பொருளின் வெளிப்புற மேற்பரப்பைக் கடந்த ஓட்டத்துடன் தொடர்புடைய வெப்பப் பரிமாற்றத்தை பகுப்பாய்வு செய்வதில், எல்லை அடுக்கு பிரிப்பு போன்ற நிகழ்வுகளால் நிலைமை சிக்கலானது. பல்வேறு எழுத்தாளர்கள் வெவ்வேறு வடிவவியல்கள் மற்றும் ஓட்ட நிலைமைகளுக்கான இணைக்கப்பட்ட விளக்கப்படங்கள் மற்றும் வரைபடங்களைக் கொண்டுள்ளனர். ஒரு சமதள மேற்பரப்புக்கு இணையான ஓட்டத்திற்கு, விளிம்பிலிருந்து உள்ள தூரம் மற்றும் எல்லை அடுக்கின் உயரம் எங்கே, கோல்பர்ன் ஒப்புமையைப் பயன்படுத்தி ஒரு சராசரி நுசெல்ட் எண்ணைக் கணக்கிடலாம். தாம் தொடர்பு கொதிநிலையில் வெப்ப பரிமாற்ற குணகத்திற்கு எளிய திரவ-குறிப்பிட்ட தொடர்புகள் உள்ளன. கட்டாய வெப்பச்சலனத்தை விட நியூக்ளியேட் கொதிநிலை பங்களிப்பு ஆதிக்கம் செலுத்தும் நிலைமைகளின் கீழ் கொதிக்கும் நீரின் ஓட்டத்திற்கு (சுமார் 20 எம். பி. ஏ வரை அழுத்தங்களில் துணை குளிரூட்டப்பட்ட அல்லது நிறைவுற்றது) தாம் தொடர்பு உள்ளது. வெப்பப் பாய்வைக் கருத்தில் கொண்டு எதிர்பார்க்கப்படும் வெப்பநிலை வேறுபாட்டின் தோராயமான மதிப்பீட்டிற்கு இந்த தொடர்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும்ஃ இங்குஃ செறிவூட்டல் வெப்பநிலையை விட சுவர் வெப்பநிலை உயரம், K q என்பது வெப்பப் பாய்வு, MW/m2P என்பது நீரின் அழுத்தம், MPa இந்த அனுபவ தொடர்பு கொடுக்கப்பட்ட அலகுகளுக்கு குறிப்பிட்டது என்பதைக் கவனியுங்கள். குழாய் சுவரின் வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம் குழாய் சுவரின் பொருள் மூலம் வெப்பத்தின் ஓட்டத்திற்கு எதிர்ப்பை "குழாய் சுவரின் வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம்" என்று வெளிப்படுத்தலாம். இருப்பினும், வெப்பப் பாய்வு குழாயின் உட்புற அல்லது வெளிப்புற விட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டதா என்பதை ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். குழாயின் உள் விட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் குழாய் சுவர் தடிமன் சிறியது என்று கருதி, குழாய் உட்புற விட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில், குழாய் சுவரின் வெப்ப பரிமாற்ற குணகம் சுவர் வளைக்கப்படாதது போல் கணக்கிடப்படலாம்ஃ இங்கு k என்பது சுவர் பொருளின் பயனுள்ள வெப்ப கடத்துத்திறன் மற்றும் x என்பது வெளிப்புற மற்றும் உள் விட்டத்திற்கு இடையிலான வேறுபாடு. மேலே உள்ள அனுமானம் பிடிக்கவில்லை என்றால், சுவர் வெப்ப பரிமாற்ற குணகம் பின்வரும் வெளிப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படலாம்ஃ இங்கு டி மற்றும் டூ முறையே குழாயின் உள் மற்றும் வெளிப்புற விட்டம் ஆகும். குழாய் பொருளின் வெப்ப கடத்துத்திறன் பொதுவாக வெப்பநிலையைப் பொறுத்தது; சராசரி வெப்ப கடத்துத்திறன் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெப்பச்சலன வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகங்களை இணைத்தல் இணையாக செயல்படும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வெப்பப் பரிமாற்ற செயல்முறைகளுக்கு, வெப்பச்சலன வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகங்கள் வெறுமனே சேர்க்கின்றனஃ தொடரில் இணைக்கப்பட்ட இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வெப்பப் பரிமாற்ற செயல்முறைகளுக்கு, வெப்பச்சலன வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகங்கள் நேர்மாறாகச் சேர்க்கின்றனஃ எடுத்துக்காட்டாக, உள்ளே பாயும் திரவத்தைக் கொண்ட குழாயைக் கவனியுங்கள். குழாயின் உள்ளே உள்ள திரவத்தின் பெரும்பகுதிக்கும் குழாயின் வெளிப்புற மேற்பரப்புக்கும் இடையிலான வெப்ப பரிமாற்றத்தின் தோராயமான விகிதம் பின்வருமாறுஃ இங்கு q = வெப்ப பரிமாற்ற விகிதம் (W) h = வெப்பச்சலன வெப்ப பரிமாற்ற குணகம் (W/(m2·K)) t = சுவர் தடிமன் (m) k = சுவர் வெப்ப கடத்துத்திறன் (W/m·K) A = பரப்பளவு (m2) = வெப்பநிலையில் உள்ள வேறுபாடு. ஒட்டுமொத்த வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம் ஒட்டுமொத்த வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம் என்பது வெப்பப் பரிமாற்றத்திற்கான தொடர்ச்சியான கடத்தும் மற்றும் வெப்பச்சலனத் தடைகளின் ஒட்டுமொத்த திறனின் அளவீடு ஆகும். இது பொதுவாக வெப்பப் பரிமாற்றிகளில் வெப்பப் பரிமாற்றத்தைக் கணக்கிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் மற்ற சிக்கல்களுக்கும் சமமாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு வெப்பப் பரிமாற்றியைப் பொறுத்தவரை, வெப்பப் பரிமாற்றியில் உள்ள இரண்டு நீரோடைகளுக்கு இடையிலான மொத்த வெப்பப் பரிமாற்றத்தை பின்வரும் உறவின் மூலம் தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தலாம்ஃ இங்குஃ = வெப்பப் பரிமாற்ற விகிதம் (W) = ஒட்டுமொத்த வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம் (W/(m2·K)) = வெப்பப் பரிமாற்ற மேற்பரப்பு பரப்பளவு (m2) = மடக்கை சராசரி வெப்பநிலை வேறுபாடு (K). ஒட்டுமொத்த வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம் ஒவ்வொரு ஓட்டத்தின் தனிப்பட்ட வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகங்களையும் குழாய் பொருளின் எதிர்ப்பையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. இது தொடர்ச்சியான வெப்ப எதிர்ப்புகளின் கூட்டுத்தொகையின் பரஸ்பரமாக கணக்கிடப்படலாம் (ஆனால் மிகவும் சிக்கலான உறவுகள் உள்ளன, எடுத்துக்காட்டாக வெவ்வேறு வழிகளில் வெப்பப் பரிமாற்றம் இணையாக நடைபெறும் போது): இங்கேஃ R = குழாய் சுவரில் வெப்ப ஓட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு (கள்) (K/W) பிற அளவுருக்கள் மேலே உள்ளபடி உள்ளன. வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம் என்பது ஒரு கெல்வினுக்கு ஒரு யூனிட் பகுதிக்கு மாற்றப்படும் வெப்பமாகும். எனவே பரப்பளவு சமன்பாட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் இது வெப்ப பரிமாற்றம் நடைபெறும் பகுதியைக் குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு திரவ பக்கத்திற்கும் தொடர்பு பகுதியைக் குறிக்கும் என்பதால் ஒவ்வொரு ஓட்டத்திற்கான பகுதிகளும் வேறுபட்டிருக்கும். குழாய் சுவர் (மெல்லிய சுவர்களுக்கு) காரணமாக ஏற்படும் வெப்ப எதிர்ப்பு பின்வரும் உறவின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறதுஃ இங்கு x = சுவர் தடிமன் (m) k = பொருளின் வெப்ப கடத்துத்திறன் (W/(m·K)) இது குழாயில் கடத்துவதன் மூலம் வெப்ப பரிமாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. வெப்ப கடத்துத்திறன் என்பது குறிப்பிட்ட பொருளின் சிறப்பியல்பாகும். பல்வேறு பொருட்களுக்கான வெப்ப கடத்துத்திறன்களின் மதிப்புகள் வெப்ப கடத்துத்திறன்களின் பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. கட்டுரையில் முன்பு குறிப்பிட்டபடி, ஒவ்வொரு நீரோட்டத்திற்கும் வெப்பச்சலன வெப்ப பரிமாற்ற குணகம் திரவத்தின் வகை, ஓட்ட பண்புகள் மற்றும் வெப்பநிலை பண்புகளைப் பொறுத்தது. சில பொதுவான வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகங்கள் பின்வருமாறுஃ காற்று-h = 10 முதல் 100 W/(m2K) நீர்-h = 500 முதல் 10,000 W/(m2K). பெரும்பாலும் அவற்றின் பயன்பாட்டின் போது, வெப்பப் பரிமாற்றிகள் மேற்பரப்பில் ஒரு கறை அடுக்கை சேகரிக்கின்றன, இது ஒரு நீரோட்டத்தை மாசுபடுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், வெப்பப் பரிமாற்றிகளின் செயல்திறனையும் குறைக்கிறது. ஒரு கறைபடிந்த வெப்பப் பரிமாற்றியில் சுவர்களில் உள்ள கட்டமைப்பானது ஒரு கூடுதல் அடுக்கு பொருட்களை உருவாக்குகிறது, அதன் வழியாக வெப்பம் பாய வேண்டும். இந்த புதிய அடுக்கு காரணமாக, வெப்பப் பரிமாற்றிக்குள் கூடுதல் எதிர்ப்பு உள்ளது, இதனால் பரிமாற்றியின் ஒட்டுமொத்த வெப்ப பரிமாற்ற குணகம் குறைகிறது. பின்வரும் உறவு கூடுதல் கறை பரிமாற்ற எதிர்ப்புடன் வெப்ப பரிமாற்ற எதிர்ப்பைத் தீர்க்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறதுஃ கறை படிந்த வெப்பப் பரிமாற்றிக்கான ஒட்டுமொத்த வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம், = வெப்பப் பரிமாற்றியின் சுற்றளவு, சூடான அல்லது குளிர்ந்த பக்க சுற்றளவாக இருக்கலாம், இருப்பினும், இது சமன்பாட்டின் இருபுறமும் ஒரே சுற்றளவாக இருக்க வேண்டும், = கறைபடாத வெப்பப் பரிமாற்றிக்கான ஒட்டுமொத்த வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம், = வெப்பப் பரிமாற்றியின் குளிர்ந்த பக்கத்தில் கறைபடிந்த எதிர்ப்பு, = வெப்பப் பரிமாற்றியின் சூடான பக்கத்தில் கறைபடிந்த எதிர்ப்பு, = வெப்பப் பரிமாற்றியின் குளிர்ந்த பக்கத்தின் சுற்றளவு, = வெப்பப் பரிமாற்றியின் சூடான பக்கத்தின் சுற்றளவு, இந்த சமன்பாடு கறைபடாத வெப்பப் பரிமாற்றத்தின் ஒட்டுமொத்த வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. வெப்பப் பரிமாற்றியின் சுற்றளவு சூடான மற்றும் குளிர்ந்த பக்கங்களில் வேறுபட்டது என்பதை சமன்பாடு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. இதற்கு பயன்படுத்தப்படும் சுற்றளவு ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் வரை ஒரு பொருட்டல்ல. ஒட்டுமொத்த வெப்ப பரிமாற்ற குணகங்கள் தயாரிப்பு ஒரே மாதிரியாக இருப்பதால் வேறு சுற்றளவு பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதற்கு சரிசெய்யப்படும். குவியலின் சராசரி தடிமன் மற்றும் வெப்ப கடத்துத்திறன் தெரிந்தால், ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பப் பரிமாற்றிக்கு கறை எதிர்ப்புகளைக் கணக்கிட முடியும். சராசரி தடிமன் மற்றும் வெப்ப கடத்துத்திறனின் விளைபொருள் வெப்பப் பரிமாற்றியின் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கத்தில் கறை எதிர்ப்பை ஏற்படுத்தும். = எங்கேஃ = ஒரு வெப்பப் பரிமாற்றியில் உள்ள கறை சராசரி தடிமன், = கறை வெப்ப கடத்துத்திறன்,. மேலும் காண்கஃ கன்வெக்டிவ் ஹீட் சிங்க் கன்வெக்ஷன் சர்ச்சில்-பெர்ன்ஸ்டைன் சமன்பாடு ஹீட் ஹீட் பம்ப் ஹைஸ்லர் விளக்கப்படம் வெப்ப கடத்துத்திறன் வெப்ப-ஹைட்ராலிக்ஸ் பயோட் எண் ஃபோரியர் எண் நுசெல்ட் எண் குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் ஒட்டுமொத்த வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகங்கள் ஒட்டுமொத்த வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகங்கள் அட்டவணை மற்றும் கன்வெக்டிவ் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் வெப்பப் பரிமாற்றத்திற்கான சமன்பாடு தொடர்புகள்