Static synchronous compensator
ஒரு நிலையான ஒத்திசைவு இழப்பீட்டாளர் (STATCOM), ஒரு ஷன்ட் இணைக்கப்பட்ட, எதிர்வினை இழப்பீட்டு சாதனம் பரிமாற்ற நெட்வொர்க்குகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு மின்னழுத்த-மூல மாற்றியை உருவாக்க மின் மின்னணுவியலைப் பயன்படுத்துகிறது, இது ஒரு மின்சார நெட்வொர்க்கிற்கு எதிர்வினை ஏசி சக்தியின் ஆதாரமாகவோ அல்லது மூழ்கலாகவோ செயல்பட முடியும். இது FACTS குடும்பத்தின் சாதனங்களில் ஒன்றாகும். மின்தேக்கிகள் மற்றும் தூண்டிகள் (உலைகள்) போன்ற பிற செயலற்ற எதிர்வினை சக்தி சாதனங்களுக்கு மாற்றாக STATCOMS உள்ளன. அவை மாறுபட்ட எதிர்வினை சக்தி வெளியீட்டைக் கொண்டுள்ளன, மில்லி விநாடிகளின் அடிப்படையில் அவற்றின் வெளியீட்டை மாற்ற முடியும், மேலும் கொள்ளளவு மற்றும் தூண்டல் பட்டைகள் இரண்டையும் வழங்கவும் நுகரவும் முடியும். மின்னழுத்த ஆதரவு மற்றும் மின் காரணி திருத்தத்திற்கு அவை பயன்படுத்தப்படலாம் என்றாலும், அவற்றின் வேகம் மற்றும் திறன் ஆகியவை பிழை நிலைமைகள் அல்லது தற்செயல் நிகழ்வுகளின் கீழ் கட்டத்தை ஆதரிப்பது போன்ற மாறும் சூழ்நிலைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவை. மின்னழுத்த-மூல அடிப்படையிலான FACTs சாதனத்தின் பயன்பாடு சில காலமாக விரும்பத்தக்கதாக இருந்தது, ஏனெனில் இது மின்னோட்ட-மூல அடிப்படையிலான சாதனங்களின் வரம்புகளை குறைக்க உதவுகிறது, அதன் எதிர்வினை வெளியீடு கணினி மின்னழுத்தத்துடன் குறைகிறது. இருப்பினும், தொழில்நுட்பத்தின் வரம்புகள் வரலாற்று ரீதியாக STATCOMகளை பரவலாக ஏற்றுக்கொள்வதைத் தடுத்துள்ளன. 1990 களில் கேட் டர்ன்-ஆஃப் தைரிஸ்டர்கள் (ஜி. டி. ஓ) மிகவும் பரவலாக கிடைக்கத் தொடங்கியபோது, அதிக சக்தி மட்டங்களில் ஆன் மற்றும் ஆஃப் செய்யும் திறனைக் கொண்டிருந்தபோது, முதல் STATCOM கள் வணிக ரீதியாக கிடைக்கத் தொடங்கின. இந்த சாதனங்கள் பொதுவாக மின்னழுத்த அலைவடிவங்களை உருவகப்படுத்த 3-நிலை இடவியல் மற்றும் துடிப்பு-அகல பண்பேற்றம் (பி. டபிள்யூ. எம்) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தின. நவீன STATCOM கள் இப்போது இன்சுலேட்டட்-கேட் பைபோலார் டிரான்சிஸ்டர்களைப் (IGBT கள்) பயன்படுத்துகின்றன, அவை அதிக சக்தி மட்டங்களில் வேகமாக மாற அனுமதிக்கின்றன. 3-நிலை இடவியல் மல்டி-மாடுலர் கன்வெர்ட்டர் (எம்எம்சி) இடவியல்க்கு வழி வகுக்கத் தொடங்கியுள்ளன, இது மின்னழுத்த அலைவடிவத்தில் அதிக அளவை அனுமதிக்கிறது, ஹார்மோனிக்ஸ் குறைக்கிறது மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது. 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் நடப்பு போரில் ஏசி வெற்றி பெற்றபோது, மின்சார கட்டங்கள் விரிவடைந்து நகரங்களையும் மாநிலங்களையும் இணைக்கத் தொடங்கியபோது, எதிர்வினை இழப்பீட்டின் தேவை தெளிவாகத் தெரிந்தது. ஏசி மாற்றம் மற்றும் குறைக்கப்பட்ட மின்னோட்டத்துடன் நன்மைகளை வழங்கினாலும், மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் மாற்று தன்மை இயற்கையான கொள்ளளவு மற்றும் பரிமாற்றக் கோடுகளின் தூண்டல் ஆகியவற்றுடன் கூடுதல் சவால்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. அதிக சுமை ஏற்றப்பட்ட கோடுகள் கோட்டின் தூண்டல் காரணமாக எதிர்வினை சக்தியை உட்கொண்டன, மேலும் 20 ஆம் நூற்றாண்டு முழுவதும் பரிமாற்ற மின்னழுத்தம் அதிகரித்ததால், அதிக மின்னழுத்தம் கொள்ளளவு எதிர்வினை சக்தியை வழங்கியது. ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை அதில் மட்டுமே இயக்குவது சாத்தியமில்லை என்பதால், எதிர்வினை சக்தியை நிர்வகிக்க பிற வழிகள் தேவைப்பட்டன. ஒத்திசைவு இயந்திரங்கள் பொதுவாக ஜெனரேட்டர்களுக்கு அந்த நேரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன, மேலும் சில எதிர்வினை சக்தி ஆதரவை வழங்க முடியும், இருப்பினும் அது ஏற்படுத்திய இழப்புகளின் அதிகரிப்பு காரணமாக மட்டுப்படுத்தப்பட்டது. அதிக மின்னழுத்த பரிமாற்றக் கோடுகள் மூலங்களிலிருந்து சுமைகளை மேலும் நகர்த்தியதால் அவை குறைவான செயல்திறன் கொண்டவையாக மாறின. நிலையான, ஷன்ட் மின்தேக்கி மற்றும் உலை வங்கிகள் தேவைப்படும் இடங்களில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இந்த தேவையை பூர்த்தி செய்தன. குறிப்பாக, சர்க்யூட் பிரேக்கர்களால் மாற்றப்பட்ட ஷன்ட் மின்தேக்கிகள் மாறிவரும் சுமைகள் காரணமாக மாறுபட்ட எதிர்வினை சக்தி தேவைகளை நிர்வகிக்க ஒரு பயனுள்ள வழிமுறையை வழங்கின. இருப்பினும், இது வரம்புகள் இல்லாமல் இல்லை. ஷன்ட் மின்தேக்கிகள் மற்றும் உலைகள் நிலையான சாதனங்கள், அவை மட்டுமே இயக்க மற்றும் அணைக்க முடியும். இதற்கு தேவையான சரியான அளவைப் பற்றி கவனமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும், அல்லது ஒரு பரிமாற்றக் கோட்டின் மின்னழுத்தத்தில் சிறந்த விளைவுகளை விட குறைவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் பாதரச-வளைவு வால்வு மூலம் மிகவும் மாறும் மற்றும் நெகிழ்வான தீர்வுக்கான தேவை உணரப்பட்டது. வெற்றிடக் குழாயைப் போலவே, பாதரச-வளைவு வால்வு ஒரு உயர் ஆற்றல் கொண்ட ரெக்ட்டிப்பையர் ஆகும், இது உயர் ஏசி மின்னழுத்தங்களை டி. சி ஆக மாற்றும் திறன் கொண்டது. தொழில்நுட்பம் மேம்பட்டதால், தலைகீழ் மாற்றமும் சாத்தியமானது, மேலும் பாதரச வால்வுகள் மின் அமைப்புகள் மற்றும் எச். வி. டி. சி பிணைப்புகளில் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஒரு அணு உலையுடன் இணைக்கப்படும்போது, இணைக்கப்பட்ட பயனுள்ள தூண்டலை மாற்றுவதற்கு வெவ்வேறு மாறுதல் முறையைப் பயன்படுத்தலாம், மேலும் மாறும் கட்டுப்பாட்டை அனுமதிக்கலாம். 20 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் திட-நிலை குறைக்கடத்திகள் உயரும் வரை வில் வால்வுகள் மின் மின்னணுவியலில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தின. வெற்றிடக் குழாய்களுக்கு பதிலாக குறைக்கடத்திகள் மாற்றப்பட்டதால், தைரிஸ்டர் நிலையான விஏஆர் இழப்பீட்டில் (எஸ். வி. சி) முதல் நவீன எஃப்ஏசிடி சாதனங்களை உருவாக்கியது. மில்லி விநாடிகளில் இயக்கக்கூடிய ஒரு சர்க்யூட் பிரேக்கராக திறம்பட செயல்படுவதால், மின்தேக்கி வங்கிகளை விரைவாக மாற்ற இது அனுமதித்தது. ஒரு உலை மற்றும் மாற்றப்பட்ட துணை சுழற்சியுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பது பயனுள்ள தூண்டல் மாறுபட அனுமதித்தது. தைரிஸ்டர் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பை பெரிதும் மேம்படுத்தியது, இது ஒரு எஸ். வி. சி கணினியை சிறப்பாக ஆதரிக்க தவறுகளைக் கண்டறிந்து எதிர்வினையாற்ற அனுமதிக்கிறது. 20 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி வரை ஃபாக்ட்கள் மற்றும் எச். வி. டி. சி உலகில் தைரிஸ்டர் ஆதிக்கம் செலுத்தியது, அப்போது ஐஜிபிடி அதன் சக்தி மதிப்பீடுகளுடன் பொருந்தத் தொடங்கியது. IGBT உடன், முதல் மின்னழுத்த மூல மாற்றிகள் மற்றும் STATCOM கள் FACT இன் உலகில் நுழையத் தொடங்கின. 1987 ஆம் ஆண்டில் எம்பயர் ஸ்டேட் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ரிசர்ச் கார்ப்பரேஷன் ஒரு அறிக்கையில் ஒரு முன்மாதிரி 1 எம். வி. ஆர் ஸ்டேட்ட்காம் விவரிக்கப்பட்டது. வெஸ்டிங்ஹவுஸ் எலக்ட்ரிக் தயாரித்த முதல் உற்பத்தி 100 எம். வி. ஏ. ஆர் ஸ்டேட்ட்காம் 1995 ஆம் ஆண்டில் டென்னசி பள்ளத்தாக்கு ஆணையம் சல்லிவன் துணை மின் நிலையத்தில் நிறுவப்பட்டது, ஆனால் அதன் கூறுகள் வழக்கற்றுப்போனதால் விரைவாக ஓய்வு பெற்றது. கோட்பாடு ஒரு STATCOM இன் அடிப்படை ஒரு மின்னழுத்த மூல மாற்றி (VSC) ஒரு நிலையான தூண்டல் அல்லது ஒரு சக்தி மின்மாற்றி, சில வகை எதிர்வினையுடன் தொடரில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு STATCOM ஐ மின் ஓட்டத்தை ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைனைப் போலவே கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கிறது, இருப்பினும் எந்த செயலில் (உண்மையான) மின் ஓட்டமும் இல்லை. இரண்டு ஏசி மின்னழுத்தங்களுக்கு இடையில் இணைக்கப்பட்ட ஒரு தூண்டியைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான எதிர்வினை சக்தி ஓட்டம் பின்வருமாறு கொடுக்கப்படுகிறதுஃ எதிர்வினை சக்திஃ அனுப்புதல்-இறுதி மின்னழுத்தம்ஃ இறுதி மின்னழுத்தத்தில் அளவு வேறுபாடுஃ தூண்டியின் அல்லது மின்மாற்றியின் எதிர்வினைஃ கட்ட-கோண வேறுபாடு மற்றும் பூஜ்ஜியத்திற்கு அருகில் (STATCOM உண்மையான சக்தியை வழங்காததால், ஒரு சிறிய அளவை இழப்புகளாக மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது) மற்றும் ஒரு நிலையான அளவு, எதிர்வினை சக்தி ஓட்டம் இரண்டு ஏசி மின்னழுத்தங்களின் அளவு வேறுபாட்டால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. சமன்பாட்டிலிருந்து, STATCOM அமைப்பு மின்னழுத்தத்தை விட அதிக மின்னழுத்த அளவை உருவாக்கினால், அது அமைப்புக்கு கொள்ளளவு எதிர்வினை சக்தியை வழங்குகிறது. STATCOM இன் மின்னழுத்த அளவு குறைவாக இருந்தால், அது அமைப்பில் இருந்து தூண்டல் எதிர்வினை சக்தியைப் பயன்படுத்துகிறது. பெரும்பாலான நவீன வி. எஸ். சி. க்கள் சிறிய மின்னழுத்த மாற்றங்களை மிக விரைவாக செய்யும் திறன் கொண்ட மின் மின்னணுவியல்களால் ஆனவை என்பதால், ஒரு மாறும் எதிர்வினை சக்தி வெளியீடு சாத்தியமாகும். இது ஒரு பாரம்பரிய, நிலையான மின்தேக்கி அல்லது தூண்டியுடன் ஒப்பிடுகிறது, இது ஆஃப் (0 எம். வி. ஆர்) அல்லது அதன் அதிகபட்சத்தில் (எடுத்துக்காட்டாக, 50 எம். வி. ஆர்) உள்ளது. இதே போன்ற அளவிலான STATCOM 50 MVar கொள்ளளவு முதல் 50 MVar தூண்டல் வரை இருக்கும், இது 1 MVar படிகள் வரை சிறியதாக இருக்கும். எதிர்வினை சக்தியைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு STATCOM அதன் மின்னழுத்த அளவை மாற்றுவதால், VSC எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதற்கான இடவியல் அது எவ்வளவு திறம்படவும் விரைவாகவும் செயல்பட முடியும் என்பதை வரையறுக்கிறது. விஎஸ்சி மற்றும் பவர் எலக்ட்ரானிக் அடிப்படையிலான கன்வெர்ட்டர்களுக்கு ஏராளமான வெவ்வேறு இடவியல் உள்ளன, மிகவும் பொதுவானவை கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஐஜிபிடிஎஸ் கீழே பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சாதனமாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, இருப்பினும் பழைய சாதனங்களும் ஜிடிஓ தைரிஸ்டர்களைப் பயன்படுத்தின. இரண்டு-நிலை மாற்றி ஆரம்பகால விஎஸ்சி இடவியல் ஒன்றாகும் இரண்டு-நிலை மாற்றி, மூன்று-கட்ட பாலம் ரெக்டிஃபையர் இருந்து தழுவி. 6-பல்ஸ் ரெக்டிஃபையர் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது, இது மாறுதலின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு ஐஜிபிடி பாதைகள் வழியாக ஏசி மின்னழுத்தத்தை இணைக்க முடியும். ஏ. சி. யை டி. சி. யாக மாற்ற ஒரு திருத்தியாகப் பயன்படுத்தப்படும்போது, இது அலைவடிவத்தின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை பகுதிகளை டி. சி. யாக மாற்ற அனுமதிக்கிறது. ஒரு STATCOM க்கான VSC இல் பயன்படுத்தப்படும்போது, ஒரு மின்தேக்கியை டிசி பக்கத்தின் குறுக்கே இணைத்து இரண்டு நிலைகளுடன் ஒரு சதுர அலைகளை உருவாக்க முடியும். மின்னழுத்த அளவு நிலையானதாக இருப்பதால், இது மட்டும் ஒரு STATCOM க்கு உண்மையான நன்மைகளை வழங்காது. இருப்பினும், ஐ. ஜி. பி. டி. க்களை வேகமாக மாற்ற முடிந்தால், மின்னழுத்த அளவைக் கட்டுப்படுத்த பல்ஸ்-அகல பண்பேற்றம் (பி. டபிள்யூ. எம்) பயன்படுத்தப்படலாம். துடிப்புகளின் கால அளவை மாற்றுவதன் மூலம், மின்னழுத்த அலைவடிவத்தின் பயனுள்ள அளவைக் கட்டுப்படுத்த முடியும். பி. டபிள்யூ. எம் இன்னும் சதுர அலைகளை மட்டுமே உற்பத்தி செய்வதால், ஹார்மோனிக் உருவாக்கம் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். வெவ்வேறு மாறுதல் வடிவங்களில் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் மூலம் சில ஒத்திசைவான குறைப்பை அடைய முடியும்; இருப்பினும், இது கட்டுப்படுத்தி சிக்கலுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இரண்டு நிலை மாற்றியின் ஒவ்வொரு மட்டமும் பொதுவாக பல தொடர் ஐஜிபிடிக்களைக் கொண்டுள்ளது, தேவையான இறுதி மின்னழுத்தத்தை உருவாக்க, எனவே தனிப்பட்ட சாதனங்களுக்கிடையே ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நேரம் சவாலானது. மூன்று நிலை கன்வெர்ட்டர் ஒரு கன்வெர்ட்டர் இடவியலில் கூடுதல் நிலைகளைச் சேர்ப்பது ஒரு உண்மையான மின்னழுத்த சைன் அலைகளை மிகவும் நெருக்கமாக பிரதிபலிக்கும் நன்மையைக் கொண்டுள்ளது, இது ஹார்மோனிக் உற்பத்தியைக் குறைக்கிறது மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது. ஒரு விஎஸ்சியின் மூன்று கட்டங்களும் அதன் சொந்த இரண்டு நிலை மாற்றி இடவியலைப் பயன்படுத்தினால், கட்டத்திலிருந்து கட்ட மின்னழுத்தம் மூன்று நிலைகளாக இருக்கும் (மூன்று கட்டங்களும் ஒரே மாறுதல் முறையைக் கொண்டிருந்தாலும், அவை ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய நேரத்தில் மாற்றப்படுகின்றன). இது பூஜ்ஜிய மட்டத்திற்கு கூடுதலாக ஒரு நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை உச்சத்தை அனுமதிக்கிறது, இது நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை சமச்சீர்மையைச் சேர்க்கிறது மற்றும் வரிசை ஒத்திசைவுகளை நீக்குகிறது. மற்றொரு வழி இரண்டு நிலை இடவியலை மூன்று நிலை மாற்றியாக மேம்படுத்துவதாகும். கன்வெர்ட்டரில் இரண்டு கூடுதல் ஐஜிபிடி-களைச் சேர்ப்பதன் மூலம், ஒரே நேரத்தில் இரண்டு ஐஜிபிடி-களை வைத்திருப்பதன் மூலம் மூன்று வெவ்வேறு நிலைகளை உருவாக்க முடியும். ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் அதன் சொந்த மூன்று நிலை மாற்றி இருந்தால், மொத்தம் ஐந்து நிலைகளை உருவாக்க முடியும். இது மிகவும் கச்சா சைன் அலையை உருவாக்குகிறது, இருப்பினும் பி. டபிள்யூ. எம் இன்னும் குறைந்த ஹார்மோனிக் உற்பத்தியை வழங்குகிறது (பருப்பு வகைகள் இன்னும் ஐந்து நிலைகளிலும் இருப்பதால்). மூன்று நிலை மாற்றிகளை மின்மாற்றிகள் மற்றும் கட்ட மாற்றங்களுடன் இணைத்து கூடுதல் நிலைகளை உருவாக்கலாம். இரண்டு இரண்டாம் நிலைகளைக் கொண்ட ஒரு மின்மாற்றி, ஒன்று வை-வை மற்றும் மற்றொன்று வை-டெல்டா, நிலைகளின் எண்ணிக்கையை இரட்டிப்பாக்க இரண்டு தனித்தனி மூன்று-கட்ட, மூன்று-நிலை மாற்றிகளுடன் இணைக்கப்படலாம். மூன்று நிலைகளின் பாரம்பரிய 6 துடிப்புகளை 12,24 அல்லது 48 துடிப்புகளாக மாற்ற கூடுதல் கட்ட-மாற்றப்பட்ட முறுக்குகளைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த பல துடிப்புகள் மற்றும் நிலைகளுடன், அலைவடிவம் ஒரு உண்மையான சைன் அலைகளை நன்கு தோராயமாக மதிப்பிடுகிறது, மேலும் உருவாக்கப்படும் அனைத்து ஹார்மோனிக்ஸும் மிக உயர்ந்த வரிசையில் உள்ளன, அவை குறைந்த பாஸ் வடிகட்டி மூலம் வடிகட்டப்படலாம். மாடுலர் மல்டி லெவல் கன்வெர்ட்டர் மூன்று நிலை கன்வெர்ட்டர்களுக்கு கட்ட மாற்றத்தைச் சேர்ப்பது ஹார்மோனிக் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது, இது 2,3 அல்லது 4 கூடுதல் STATCOMகளைச் சேர்க்கும் செலவில் வருகிறது. ஒரு STATCOM இன் இழப்புக்கு இடமளிக்க மாறுதல் முறை மிகவும் சிக்கலானது என்பதால், இது பணிநீக்கத்தையும் சேர்க்கிறது. மூன்று-நிலை மாற்றியின் யோசனை ஒரு மின்னழுத்த சைன் அலைகளை நன்கு தோராயமாக மதிப்பிடுவதற்கு கூடுதல் நிலைகளைச் சேர்ப்பதாகும், மாடுலர் மல்டி-லெவல் கன்வெர்ட்டர் (எம்எம்சி) எனப்படும் மற்றொரு இடவியல் சில நன்மைகளை வழங்குகிறது. எம்எம்சி இடவியல் மூன்று நிலைகளைப் போன்றது, அதில் பல்வேறு ஐஜிபிடிக்களை இயக்குவது வெவ்வேறு மின்தேக்கிகளை சுற்றுடன் இணைக்கும். ஒவ்வொரு ஐஜிபிடி "சுவிட்சுக்கும்" அதன் சொந்த மின்தேக்கி இருப்பதால், மின்னழுத்தத்தை தனித்தனி படிகளில் உருவாக்க முடியும். கூடுதல் நிலைகளைச் சேர்ப்பது படிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறது, ஒரு சைன் அலைகளை நன்கு தோராயமாக மதிப்பிடுகிறது. போதுமான அளவுகளில், பி. டபிள்யூ. எம் தேவையில்லை, ஏனெனில் உருவாக்கப்பட்ட அலைவடிவம் ஒரு உண்மையான மின்னழுத்த சைன் அலைக்கு நெருக்கமாக இருப்பதால் மிகக் குறைந்த ஹார்மோனிக்ஸை உருவாக்குகிறது. ஒவ்வொரு படிநிலைக்கும் மின்தேக்கியைச் சுற்றியுள்ள ஐஜிபிடி ஏற்பாடு டிசி தேவைகளைப் பொறுத்தது. ஒரு டிசி பஸ் தேவைப்பட்டால் (ஒரு எச். வி. டி. சி டை அல்லது செயற்கை மந்தநிலை கொண்ட ஒரு ஸ்டேட்ட்காம்) ஒரு மின்தேக்கி நிலைக்கு இரண்டு ஐஜிபிடி மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. ஒரு டிசி பஸ் தேவையில்லை என்றால், பூஜ்ஜிய வரிசை ஹார்மோனிக்ஸை அகற்ற மூன்று கட்டங்களை டெல்டா ஏற்பாட்டில் இணைப்பதில் நன்மைகள் இருந்தால், மின்தேக்கியைச் சுற்றி நான்கு ஐஜிபிடிக்களைப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது இரு துருவமுனைப்பிலும் அதை மாற்றலாம். செயல்பாடு ஒரு STATCOM இன் VSC செயல்பாடு மின்னழுத்தத்தை பாதிக்க மின்னோட்ட ஓட்டத்தை மாற்றுவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அதன் மின்னழுத்த-மின்னோட்ட (VI) பண்புகள் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. VI பண்புகளை இரண்டு தனித்துவமான பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம்ஃ அதன் தூண்டல் மற்றும் கொள்ளளவு அதிகபட்சங்களுக்கு இடையில் ஒரு சாய்வான பகுதி மற்றும் அதன் அதிகபட்ச இயக்க புள்ளிகள். அதன் அதிகபட்சங்களுக்கு இடையில் சரிவான பகுதியில் இருக்கும்போது, STATCOM மின்னழுத்த ஒழுங்குமுறை பயன்முறையில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது, அங்கு அது மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்க கொள்ளளவு வார்களை வழங்குகிறது அல்லது மின்னழுத்தத்தைக் குறைக்க தூண்டல் வார்களை பயன்படுத்துகிறது. இதைச் செய்யும் விகிதம் சாய்வால் அமைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு ஜெனரேட்டரின் டிரூப் வேகக் கட்டுப்பாட்டைப் போலவே செயல்படுகிறது. இந்த சாய்வு நிரல்படுத்தக்கூடியது மற்றும் அதிக மதிப்பிற்கு (ஒரு பாரம்பரிய நிலையான எதிர்வினை சாதனம் போன்ற STATCOM மின்னழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த) அல்லது பூஜ்ஜியத்திற்கு அருகில் அமைக்கலாம், இது மிகவும் தட்டையான கோட்டை உருவாக்குகிறது மற்றும் மாறும் அல்லது நிலையற்ற நிகழ்வுகளுக்கு STATCOM இன் திறனை ஒதுக்குகிறது. அதிகபட்ச சாய்வு பொதுவாக 5 சதவீதமாக இருக்கும், இது கணினி மின்னழுத்தத்தை அதன் பெயரளவு மதிப்பில் 5 சதவீதத்திற்குள் வைத்திருக்கும். அதன் அதிகபட்சங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் செயல்படும்போது, STATCOM ஒரு VAR கட்டுப்பாட்டு பயன்முறையில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது, அங்கு அது அதன் அதிகபட்ச எதிர்வினை வெளியீட்டை வழங்குகிறது அல்லது பயன்படுத்துகிறது. ஒரு பாரம்பரிய எஸ். வி. சி போலல்லாமல், அதன் கொள்ளளவு எதிர்வினை வெளியீடு மின்னழுத்தத்தை நேரியல் ரீதியாக சார்ந்துள்ளது, ஒரு STATCOM எந்த மின்னழுத்தத்திற்கும் அதன் அதிகபட்ச கொள்ளளவு மதிப்பீட்டை வழங்க முடியும். இது எஸ். வி. சி. க்களை விட ஒரு நன்மையை வழங்குகிறது, ஏனெனில் STATCOM இன் செயல்திறன் பிழையால் ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சியைப் பொறுத்தது அல்ல. தொழில்நுட்ப ரீதியாக பூஜ்ஜிய மின்னழுத்த அளவுகளுக்கு அருகில் பதிலளிக்கும் திறன் கொண்டாலும், பொதுவாக ஒரு STATCOM சுமார் 0.20 பு மற்றும் அதற்கும் குறைவான மின்னழுத்த வீழ்ச்சிகள் வழியாக சவாரி செய்ய அமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது தவறு நீங்கும் போது STATCOM அதிக மின்னழுத்தத்தை ஏற்படுத்துவதைத் தடுக்கிறது, மேலும் மின்னழுத்தம் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்புகிறது. ஒரு STATCOM ஒரு நிலையற்ற மதிப்பீட்டைக் கொண்டிருக்கலாம், அங்கு அது அதன் அதிகபட்ச மின்னோட்டத்தை மிகக் குறுகிய காலத்திற்கு வழங்க முடியும், இது பெரிய தவறுகளுக்கு கணினியை சிறப்பாக உதவ அனுமதிக்கிறது. இந்த மதிப்பீடு குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பைப் பொறுத்தது, ஆனால் 3 பு வரை அதிகமாக இருக்கலாம். மின்னழுத்தக் கட்டுப்பாட்டு முறையில் இருக்கும்போது STATCOM இன் செயல்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்த, ஒரு மூடிய வளையம், PID ரெகுலேட்டர் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது மின்னோட்ட ஓட்டத்தை மாற்றுவது கணினி மின்னழுத்தத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் பற்றிய கருத்துக்களை அனுமதிக்கிறது. ஒரு எளிமைப்படுத்தப்பட்ட PID ரெகுலேட்டர் காட்டப்பட்டுள்ளது, இருப்பினும் ஒரு தனி மூடிய வளையம் சில நேரங்களில் சாய்வு மற்றும் ஒரு STATCOM கொண்டிருக்கக்கூடிய வேறு எந்த முறைகளையும் பொறுத்து குறிப்பு மின்னழுத்தத்தை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு முழு பிஐடி அமைப்பைப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் பொதுவாக அமைப்பில் இருந்து சத்தம் அல்லது அளவீடுகள் தேவையற்ற ஏற்ற இறக்கங்களை ஏற்படுத்துவதைத் தடுக்க வழித்தோன்றல் கூறு அகற்றப்படுகிறது (அல்லது மிகக் குறைவாக அமைக்கப்படுகிறது). ஒரு STATCOM அமைப்பின் குறிப்பிட்ட தேவைகளைப் பொறுத்து மின்னழுத்த ஒழுங்குமுறை அல்லது VAR கட்டுப்பாட்டைத் தவிர கூடுதல் முறைகளையும் கொண்டிருக்கலாம். உற்பத்தி அல்லது சுமைகளின் செயலிழப்புகள் காரணமாக கணினி வலிமை மாற்றங்களுக்கு இடமளிக்க கணினி ஹார்மோனிக்ஸின் செயலில் வடிகட்டுதல் அல்லது கட்டுப்பாட்டைப் பெறுவது எடுத்துக்காட்டுகள். பயன்பாடு எதிர்வினை சக்தியின் வேகமான, மாறும் மற்றும் பல-அளவு ஆதாரமாக, ஒரு STATCOM பல்வேறு வகையான பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம், இருப்பினும் அவை தவறு அல்லது நிலையற்ற நிகழ்வுகள் அல்லது தற்செயல் நிகழ்வுகளின் கீழ் கட்டத்தை ஆதரிக்க மிகவும் பொருத்தமானவை. ஒரு பிரபலமான பயன்பாடு, ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வழியாக ஒரு STATCOM ஐ வைப்பது, கணினி மின் ஓட்டத்தை மேம்படுத்துவதாகும். சாதாரண செயல்பாட்டின் கீழ் STATCOM மிகக் குறைவாகவே செயல்படும், இருப்பினும் அருகிலுள்ள வரியில் பிழை ஏற்பட்டால், வழங்கப்பட்ட மின்சாரம் மற்ற பரிமாற்றக் கோடுகளுக்கு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவாக இது அதிகரித்த மின் ஓட்டத்தின் காரணமாக மின்னழுத்த வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது, ஆனால் ஒரு STATCOM கிடைப்பதால், பிழை அகற்றப்படும் வரை (தற்காலிகமாக இருந்தால்) அல்லது ஒரு நிலையான மின்தேக்கியை மாற்றும் வரை (பிழை நிரந்தரமாக இருந்தால்) மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்க எதிர்வினை சக்தியை வழங்க முடியும். சில சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு STATCOM ஒரு துணை மின் நிலையத்தில் நிறுவப்படலாம், இது ஒன்றுக்கு பதிலாக பல கோடுகளை ஆதரிக்க உதவும், மேலும் அதில் ஒரு STATCOM மூலம் வரியில் பாதுகாப்பின் சிக்கலைக் குறைக்க உதவும். கிடைக்கக்கூடிய கட்டுப்பாட்டு செயல்பாட்டைப் பொறுத்து, செயலில் வடிகட்டுதல், பவர் ஆஸிலேஷன் டாம்பிங் (பிஓடி) அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட செயலில் உள்ள சக்தி தொடர்புகள் போன்ற மேம்பட்ட பயன்பாடுகளுக்கும் STATCOM களைப் பயன்படுத்தலாம். விநியோகிக்கப்பட்ட எரிசக்தி வளங்கள் (DER) மற்றும் எரிசக்தி சேமிப்பின் வளர்ச்சியுடன், இந்த பயன்பாடுகளுக்கு உதவ அல்லது அதிகரிக்க STATCOMகளைப் பயன்படுத்துவது குறித்து ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய ஆராய்ச்சியின் ஒரு பகுதி மெய்நிகர் மந்தநிலை ஆகும்ஃ ஒரு STATCOM இன் டிசி பக்கத்தில் ஒரு ஆற்றல் மூலத்தைப் பயன்படுத்துவது ஒரு ஒத்திசைவான ஒடுக்கி அல்லது ஜெனரேட்டரைப் போன்ற ஒரு மந்தநிலை பதிலைக் கொடுக்கிறது. அடிப்படையில், ஒரு STACOM என்பது நிலையான VAR ஈடுசெய்யும் (SVC) வகையாகும், இதில் முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், ஒரு STATCOM என்பது மின்னழுத்த-மூல மாற்றியாகும், அதே நேரத்தில் ஒரு பாரம்பரிய SVC என்பது மின்னோட்ட-மூல மாற்றியாகும். வரலாற்று ரீதியாக, ஸ்டாட்காம் ஒரு எஸ். வி. சி. யை விட விலை உயர்ந்தது, ஓரளவு ஐ. ஜி. பி. டி. களின் அதிக விலை காரணமாக), ஆனால் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் ஐ. ஜி. பி. டி மின் மதிப்பீடுகள் அதிகரித்துள்ளன, இது இடைவெளியை மூடுகிறது. ஒரு STATCOM இன் மறுமொழி நேரம் ஒரு SVC ஐ விட குறைவாக உள்ளது, முக்கியமாக மின்னழுத்த மூல மாற்றியின் IGBT களால் வழங்கப்பட்ட வேகமான-மாற்றும் நேரங்கள் காரணமாக (தைரிஸ்டர்களை அணைக்க முடியாது மற்றும் பரிமாற்றப்பட வேண்டும்). இதன் விளைவாக, ஒரு STATCOM இன் எதிர்வினை நேரம் ஒன்று முதல் இரண்டு சுழற்சிகள் மற்றும் ஒரு SVC க்கு இரண்டு முதல் மூன்று சுழற்சிகள் ஆகும். ஒரு எஸ். வி. சி. யை விட குறைந்த ஏசி மின்னழுத்தங்களில் STATCOM சிறந்த எதிர்வினை சக்தி ஆதரவை வழங்குகிறது, ஏனெனில் ஒரு STATCOM இலிருந்து வரும் எதிர்வினை சக்தி ஏசி மின்னழுத்தத்துடன் நேர்கோட்டில் குறைகிறது (மின்னோட்டத்தை மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்பில் குறைந்த ஏசி மின்னழுத்தம் வரை பராமரிக்க முடியும்), மாறாக மின்சாரம் என்பது எஸ். வி. சி. க்கான ஒரு சதுர மின்னழுத்தத்தின் செயல்பாடாகும். எஸ். வி. சி கடுமையான அண்டர்வோல்டேஜ் நிலைமைகளில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை (0.6 பு க்கும் குறைவானது), ஏனெனில் மின்தேக்கிகளை விட்டுவிடுவது பிழை நீக்கப்பட்டவுடன் நிலையற்ற அதிக மின்னழுத்தத்தை மோசமாக்கும், அதே நேரத்தில் STATCOM 0.2-0.3 பு வரை செயல்பட முடியும் (இந்த வரம்பு ஒத்திசைவு மற்றும் குளிரூட்டலின் இழப்பு காரணமாக இருக்கலாம்). டிஎஸ்சி அல்லது வடிகட்டிகளுக்கு எஸ். வி. சி பயன்படுத்தும் பெரிய மின்தேக்கிகள் தேவையில்லை என்பதால், ஒரு ஸ்டேட்ட்காமின் தடம் சிறியது. நெகிழ்வான ஏசி டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம்ஸ் (எஃப். ஏ. சி. டி) நிலையான வி. ஏ. ஆர் இழப்பீட்டாளர் (எஸ். வி. சி) ஒத்திசைவான ஒடுக்கி உயர் மின்னழுத்த டிசி (எச். வி. டி. சி) நிலையான ஒத்திசைவான தொடர் இழப்பீட்டாளர் (எஸ். எஸ். எஸ். சி) ஒருங்கிணைந்த மின் ஓட்டக் கட்டுப்படுத்தி (யு. பி. எஃப். சி) குறிப்புகள் மின்சார சக்தி மின் சக்தி அமைப்புகள் கூறுகள் மின் மின்னணுவியல்