Carolinas–Virginia Tube Reactor
கரோலினாஸ்-விர்ஜினியா குழாய் உலை (சி. வி. டி. ஆர்), பார் அணு நிலையம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ஃபேர்ஃபீல்ட் கவுண்டியில் உள்ள தென் கரோலினாவின் பாரில் உள்ள ஒரு சோதனை அழுத்த குழாய் கன நீர் அணு மின் உலை ஆகும். இது கரோலினாவின் வர்ஜீனியா நியூக்ளியர் பவர் அசோசியேட்ஸ் நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்டு இயக்கப்படுகிறது. சி. வி. டி. ஆர் ஒரு சிறிய சோதனை உலை, இது 17 மெகாவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் திறன் கொண்டது. இது டிசம்பர் 1963 இல் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கப்பட்டது மற்றும் ஜனவரி 1967 இல் சேவையை விட்டு வெளியேறியது. கனமான நீரை அவற்றின் மதிப்பீட்டாளராகப் பயன்படுத்தும் உலைகள் அவற்றின் மேம்பட்ட நியூட்ரான் பொருளாதாரத்தின் காரணமாக பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளன. இது வழக்கமான ஒளி நீர் உலைகளில் வேலை செய்யாத எரிபொருள்களில் இயங்க அனுமதிக்கிறது. உதாரணமாக, சி. வி. டி. ஆர், வழக்கமான வடிவமைப்புகளுக்கு 3 முதல் 5 சதவீதத்துடன் ஒப்பிடும்போது, 1.5 முதல் 2 சதவீதம் வரை சிறிய செறிவூட்டலைப் பயன்படுத்தியது. இதன் பொருள் எரிபொருள் செலவுகள் குறைவாக உள்ளன, அதிக நீர் வாங்க வேண்டிய தேவை காரணமாக அதிக மூலதன செலவுகள் உள்ளன. கருத்தியல் அடிப்படையில், கனடா லிமிடெட் அணுசக்தியால் அதே நேரத்தில் பின்பற்றப்பட்ட காண்டு உலை வடிவமைப்பை சி. வி. டி. ஆர் மிகவும் ஒத்திருக்கிறது. இரண்டு வடிவமைப்புகளும் சில வடிவமைப்பு விவரங்களில் வேறுபடுகின்றன, மேலும் காண்டு இயற்கை யுரேனியத்தில் இயங்க முடியும். சி. வி. டி. ஆர் பெரும்பாலான விஷயங்களில் ஒத்திருக்கிறது, மேலும் 1962 ஆம் ஆண்டில் சேவையில் நுழைந்த 22 மெகாவாட் கேண்டு முன்மாதிரியின் அதே அளவு மற்றும் சக்தியைப் பற்றியது. பின்னணி ஒளி நீர் வடிவமைப்புகள் வழக்கமான ஒளி நீர் உலைகள் ஒட்டுமொத்த வடிவமைப்பில் நிலக்கரி எரி மின் நிலையத்தை ஒத்திருக்கின்றன, அதில் ஒரு கொதிகலன் நீராவியை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது, பின்னர் அது நீராவி விசையாழியை மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய இயக்குகிறது. கொதிகலன் மட்டுமே குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம். ஒரு நிலக்கரி ஆலையில், இது பொதுவாக நிலக்கரியை எரிப்பதற்கான ஒரு அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் கொதிகலன் வழியாக தொடர்ச்சியான குழாய்களில் தண்ணீர் பரவுகிறது. நீர் அதன் கொதிநிலையை அதிகரிப்பதற்காக அழுத்தத்தின் கீழ் வைக்கப்படுகிறது, இது விசையாழிகளை மிகவும் திறமையானதாக ஆக்குகிறது. ஒரு அணுசக்தி ஆலையைப் பொறுத்தவரை, கொதிகலன் உலைகளால் மாற்றப்படுகிறது, இது பல காரணங்களுக்காக நிலக்கரி கொதிகலனை விட மிகவும் சிக்கலானது. ஒன்று, நீர் குளிரூட்டும் திரவமாக மட்டுமல்லாமல், நியூட்ரான் மதிப்பீட்டாளராகவும் செயல்படுகிறது, அதாவது அதன் கட்டுப்பாடு ஒட்டுமொத்த அமைப்பின் செயல்பாட்டிற்கு இன்றியமையாதது. கூடுதலாக, நீர் உலை செயல்பாட்டிலிருந்து கதிரியக்கத்தை எடுக்க முனைகிறது, இது பாதுகாப்பு கவலைகள் மற்றும் பராமரிப்பு மேல்நிலைக்கு வழிவகுக்கிறது. இறுதியாக, நீராவி மற்றும் திரவ நீர் வெவ்வேறு மிதமான குணங்களைக் கொண்டுள்ளன, எனவே பெரும்பாலான (ஆனால் அனைத்தும் அல்ல) ஒளி நீர் வடிவமைப்புகள் தண்ணீரை கொதிநிலைக்கு கீழே வைத்திருக்கின்றன மற்றும் விசையாழிகளுக்கு உணவளிக்க நீராவி ஜெனரேட்டரைப் பயன்படுத்துகின்றன. இலகுரக நீர் வடிவமைப்பு கருத்தாக்கத்தின் முக்கிய நன்மை என்னவென்றால், இது எளிமையானது மற்றும் பல வழிகளில் தற்போதுள்ள அமைப்புகளுக்கு ஒத்திருக்கிறது. இருப்பினும், இது ஒரு பெரிய குறைபாட்டைக் கொண்டுள்ளது, இது நீர் நியூட்ரான்களை நீக்குகிறது, இது அணு உலையின் ஒட்டுமொத்த நியூட்ரான் பொருளாதாரத்தை குறைக்கிறது. இயற்கை யுரேனியம் எரிபொருளில் சங்கிலி எதிர்வினையை பராமரிக்க சரியான ஆற்றலின் போதுமான நியூட்ரான்கள் இல்லை என்ற விளைவுக்கு இது போதுமானது. எரிபொருளின் விலையை அதிகரிக்கும் இந்த விளைவை ஈடுசெய்ய செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியத்தைப் பயன்படுத்த அத்தகைய வடிவமைப்புகள் தேவைப்படுகின்றன. கன நீர் கருத்து ஒரு அணு உலையில் இயற்கை யுரேனியத்தைப் பயன்படுத்துவது குறைந்த எரிபொருள் செலவுகள் மற்றும் சிறந்த கிடைக்கும் தன்மையின் நன்மையை வழங்கும், ஏனெனில் வழங்கல் செறிவூட்டல் சுழற்சியைப் பொறுத்தது அல்ல. இது அணுசக்தி பெருக்கத்திற்கு எதிராக சில பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது. அவ்வாறு செய்ய, அணு உலை நியூட்ரான் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வேறு சில வகையான மதிப்பீட்டாளர்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இங்கிலாந்தின் மேம்பட்ட வாயு-குளிரூட்டப்பட்ட உலைகளில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு, பல்வேறு இனப்பெருக்க உலைகளில் உள்ள சோடியம் அல்லது ஈயம் உள்ளிட்ட திரவ உலோகங்கள் மற்றும் கன நீர் உள்ளிட்ட பல மதிப்பீட்டாளர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவற்றில், கனமான நீரில் வேலை செய்வது எளிதானது என்ற முக்கிய நன்மை உள்ளது. இதன் எதிர்மறையான அம்சம் என்னவென்றால், இது விலை உயர்ந்தது மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட வளமாகும். இது அழுத்தப்பட்ட குழாய் உலை கருத்தாக்கத்திற்கு வழிவகுத்தது, அங்கு அமைப்பின் அழுத்தப்பட்ட பிரிவில் உலை குளிர்விக்க போதுமான குளிரூட்டிகள் மட்டுமே உள்ளன, மீதமுள்ள மதிப்பீட்டாளர் அதைச் சுற்றி அழுத்தப்படாத பாத்திரத்தில் வைக்கப்படுகிறார். குளிரூட்டும் நிகழ்வு ஏற்பட்டால், அழுத்தப்பட்ட அமைப்பில் உள்ள நீர் மட்டுமே இழக்கப்படும். சி. வி. டி. ஆரின் வடிவமைப்பு வடிவமைப்பு 1955 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கியது. சி. வி. டி. ஆர் சுமார் 65 மெகாவாட் வெப்ப உற்பத்தி மற்றும் 19 மெகாவாட் மொத்த மின் உற்பத்தி ஆகியவற்றைக் கொண்டிருந்தது. அணுசக்தி அமைப்புகளின் வடிவமைப்பிற்கு வெஸ்டிங்ஹவுஸ் அணுசக்தி பிரிவு பொறுப்பாக இருந்தது, அதே நேரத்தில் ஸ்டோன் மற்றும் வெப்ஸ்டர் இன்ஜினியரிங் ஆலையின் எஞ்சிய பகுதியை வடிவமைத்தது. இந்த அணு உலை 10 அடி விட்டம் மற்றும் 16 அடி உயரம் கொண்ட ஒரு மதிப்பீட்டாளர் தொட்டியில் 36 செங்குத்து யு-குழாய் எரிபொருள் சேனல்களைக் கொண்டிருந்தது. யு-குழாயின் ஒவ்வொரு காலிலும் 19 எரிபொருள் கம்பிகளால் ஆன ஒரு எரிபொருள் அசெம்பிளி இருந்தது. உலை செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியத்தைப் பயன்படுத்தியது; 12 குழாய்களில் 1.5 சதவீதம் யு-235 செறிவூட்டப்பட்ட எரிபொருள் இருந்தது மற்றும் 24 குழாய்களில் 2 சதவீதம் யு-235 செறிவூட்டப்பட்ட எரிபொருள் இருந்தது. மின் செயல்பாட்டின் போது, தண்ணீரை சூடாக்கும் எரிபொருள் கூட்டங்களைக் கொண்ட யு-குழாய்கள் வழியாக முதன்மை விசையியக்கக் குழாய்கள் மூலம் கன நீர் பரப்பப்பட்டது. சூடான நீர் பின்னர் தலைகீழ் யு-குழாய் நீராவி ஜெனரேட்டர் வழியாக பாய்ந்தது, அங்கு வெப்பம் இரண்டாம் பக்க ஒளி தண்ணீருக்கு மாற்றப்பட்டது, இது நீராவியாக மாறியது. நீராவி ஒரு எண்ணெய் எரியும் சூப்பர்ஹீட்டருக்கு பாய்ந்தது, இது நீராவி விசையாழிக்குள் நுழைவதற்கு முன்பு நீராவியின் தரத்தை அதிகரித்தது, இது மின் ஜெனரேட்டரை சுழற்றியது. நீராவி ஜெனரேட்டர் வழியாகச் சென்ற பிறகு, சுழற்சியை மீண்டும் செய்ய முதன்மை குழாய்கள் மூலம் முதன்மை வளைய நீர் மீண்டும் உலைக்கு செலுத்தப்பட்டது. கன நீர் திரவமாக இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கும், வளையத்தின் எந்த கட்டத்திலும் நீராவிக்கு ஒளிராமல் இருப்பதற்கும் முதன்மை வளைய கன நீர் அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது. எரிபொருளைக் கொண்ட U-வடிவ அழுத்தக் குழாய்கள் சூடான எரிபொருள் கூட்டத்திலிருந்து எரிபொருள் கூட்டத்தைச் சுற்றியுள்ள இரண்டு வட்ட வெப்பக் குழாய்களால் வெப்ப ரீதியாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டன. இது அழுத்தக் குழாய்கள் குறைந்த வெப்பநிலையில் செயல்பட அனுமதித்தது, அடிப்படையில் மிதமான தொட்டியின் வெப்பநிலை 155 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் மற்றும் வளிமண்டல அழுத்தத்திற்கு அருகில் பராமரிக்கப்பட்டது. நடுநிலையான தொட்டியில் கனமான நீர் இருந்தது, இது அணு உலையின் செயல்பாட்டின் போது பிளவு செயல்முறையை மிதப்படுத்தியது. சி. வி. டி. ஆர் கட்டுப்பாட்டு வடிவமைப்பு அந்த நேரத்தில் ஒரு புதிய கருத்தாகும்; பொது வடிவமைப்பு பின்னர் அமெரிக்காவில் அழுத்தப்பட்ட நீர் அணு உலைகளைக் கொண்டிருப்பதற்கான பொதுவான வடிவமைப்பாக மாறியது. ஸ்டோன் மற்றும் வெப்ஸ்டர் இன்ஜினியரிங் வடிவமைத்த இந்த வடிவமைப்பு, விபத்தைத் தொடர்ந்து கதிரியக்க வாயுக்கள் அல்லது பொருட்களின் கசிவை அனுமதிக்காமல் இருப்பதில் கவனம் செலுத்தியது. கட்டுப்பாட்டு வடிவமைப்பில் ஒரு தட்டையான கான்கிரீட் அடித்தளம், உருளை சுவர்கள் மற்றும் அரைக்கோள குவிமாடம் ஆகியவை வலுவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட்டால் கட்டப்பட்டன. கட்டுப்பாட்டு கட்டிடத்தின் முழு உட்புறமும் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்து 1/2 "அல்லது 1/4" தடிமனான வெல்டட் எஃகு தகடுகளின் காற்று இறுக்கமான அடுக்குடன் வரிசையாக இருந்தது. அடித்தள தளத்திலிருந்து குவிமாடத்தின் மேற்புறத்தின் உட்புற மேற்பரப்பு வரை 114 '-2' அளவிடப்பட்டது. செங்குத்து சுவர்கள் 2 '-0' தடிமனாகவும், உருளை அமைப்பு 58 '-0' உட்புற விட்டம் கொண்டதாகவும், குவிமாடம் 29 '-4' சற்று பெரிய உட்புற ஆரம் கொண்டதாகவும் இருந்தது. அணு உலை மற்றும் வசதிகள் பார்ர், எஸ். சி. யில் பிராட் ஆற்றின் குறுக்கே தற்போதுள்ள பார்ர் நீர்த்தேக்க நீர்மின் அணையின் வடகிழக்கில் அணை மின் நிலையத்தை கவனிக்காத ஒரு உயர் பிளஃப் மீது அமைந்திருந்தன. கட்டுமானம் சி. வி. டி. ஆருக்கான தளம் ஜனவரி 1959 இல் அணுசக்தி ஆணையத்தின் உலை பாதுகாப்புகள் குறித்த ஆலோசனைக் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. கட்டுமானம் ஜனவரி 1,1960 அன்று தொடங்கியது. சி. வி. ஆர். டி முதல் அமெரிக்க கன நீர் மின் உலை ஆகும். ஆபரேஷன் சி. வி. டி. ஆர் பின்வரும் பயன்பாடுகளின் கூட்டமைப்பான கரோலினா பவர் அண்ட் லைட் கம்பெனி, டியூக் பவர் கம்பெனி, சவுத் கரோலினா எலக்ட்ரிக் அண்ட் கேஸ் கம்பெனி (எஸ். சி. இ அண்ட் ஜி) மற்றும் வர்ஜீனியா எலக்ட்ரிக் அண்ட் பவர் கம்பெனி ஆகியவற்றால் இயக்கப்பட்டது. சிவிடிஆர் 1963 முதல் 1967 வரை வெற்றிகரமாக இயங்கி வந்தது. திட்டமிடப்பட்ட சோதனைத் திட்டம் முடிந்த பிறகு இது மூடப்பட்டது. ஊழியர்கள்ஃ ஹாரி பெர்குசன், பொது மேலாளர் (ஆரம்ப); மேஹ்யூ பெல் (பின்னர்) வால்ட் செல்கிங்ஹவுஸ், ஆலை கண்காணிப்பாளர் பால் பார்டன், செயல்பாடுகள் மேற்பார்வையாளர் ஷிப்ட் மேற்பார்வையாளர்கள்ஃ ஜேம்ஸ் ரைட்; பீட் பீமென்ட்; ஸ்டான் நபோவ்; ஜே. எட் ஸ்மித் ஷிப்ட் நியூக்ளியர் இன்ஜினியர்ஸ்ஃ சாம் மெக்மானஸ்; டக் சிம்ப்சன்; லாரி ஈ. ஸ்மித்; ஜோசப் எம். "மேக்" மெக்கஃப் சுகாதார இயற்பியலாளர்ஃ லியோனல் லூயிஸ் கட்டுமான மேற்பார்வையாளர்ஃ பில் தாமஸ் பொறியியல் மேற்பார்வையாளர்ஃ ஷெப் வாகனர் சோதனை வசதி பயன்பாடு சிவிடிஆர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கடுமையான நிகழ்வுகளுக்கு கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளின் பதில் குறித்த சோதனைத் தகவல்களை வழங்க பெரிய அளவிலான சோதனைகளை நடத்த இந்த வசதி பயன்படுத்தப்பட்டது. 1960 களின் பிற்பகுதியில், மூன்று சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன, இதில் அருகிலுள்ள நிலக்கரி எரி மின் நிலையத்திலிருந்து பெரிய அளவிலான நீராவி திடீரென்று சி. வி. டி. ஆர் கொள்கலனில் வெளியேற்றப்பட்டது மற்றும் ஆலையின் பதில் அளவிடப்பட்டது. இந்த சோதனைகளின் முடிவுகள் பின்னர் கணினி மாதிரி குறியீடுகளின் வளர்ச்சி மற்றும் சரிபார்ப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன. சி. வி. டி. ஆர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டு அதன் உரிமம் திரும்பப் பெறப்பட்டது. அந்த இடத்தில் எரிபொருள் எதுவும் எஞ்சியிருக்கவில்லை. 2009 ஆம் ஆண்டின் இலையுதிர்காலத்தில், இடிப்பு நிறைவடைந்தது மற்றும் தளம் கிரீன்ஃபீல்ட் நிலைக்கு திரும்பியது. மிகப் பெரிய மற்றும் தற்போது செயல்படும் விர்ஜில் சி. கோடைக்கால அணு உற்பத்தி நிலையம் 1970 களில் கட்டப்பட்டது, மேலும் 1984 ஆம் ஆண்டில் சி. வி. டி. ஆருக்கு வடக்கே சுமார் மூன்று மைல் தொலைவில் செயல்படத் தொடங்கியது. குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் கன நீர் உலைகள்ஃ நிலை மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட மேம்பாடு, ஐ. ஏ. இ. ஏ தொழில்நுட்ப அறிக்கை எண். 407 சி. வி. டி. ஆர் pp இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 52-55. 1963 ஆம் ஆண்டில் முடிக்கப்பட்ட அணுசக்தி ஆலைகளின் எரிசக்தி உள்கட்டமைப்பு தென் கரோலினாவின் ஃபேர்ஃபீல்ட் கவுண்டியில் உள்ள கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் தென் கரோலினாவில் உள்ள அமெரிக்காவின் முன்னாள் அணு மின் நிலையங்கள்