Spruce Falls (Saskatchewan)
மனிடோபா எல்லைக்கு அருகே வடகிழக்கு சஸ்காட்செவனில் உள்ள டக் ஏரியில் ஸ்வான் நதி கலக்கும் ஒரு சிறிய நீர்வீழ்ச்சியின் உள்ளூர் பெயர் ஸ்ப்ரூஸ் நீர்வீழ்ச்சி ஆகும். இது 55°37′N மற்றும் 102°7′W இல் உள்ளது. ஸ்வான் நதி, சுமார் நீளம், பிர்ச் ஏரியிலிருந்து சிசிபுக் (வாத்து) ஏரியில் வெளியேறும் கால்வாய் ஆகும். இந்த நீர் இறுதியில் சர்ச்சில் ஆற்றில் பாய்கிறது. இது பல ஏரிகளைக் கொண்ட ஒரு வடிகால் பகுதியைக் கொண்டுள்ளது, அவற்றில் முக்கியமானது மாரி ஏரி, பேரியர் ஏரி மற்றும் பிர்ச் பர்ன்ட்வுட் ஏரி ஆகும். 1928 ஆம் ஆண்டில், ஸ்ப்ரூஸ் நீர்வீழ்ச்சி சர்ச்சில் ஆற்றில் உள்ள சஸ்காட்சுவான் நீர்மின் வளர்ச்சியான தீவு நீர்வீழ்ச்சிக்கு ஒரு தற்காலிக மின் நிலையத்தின் தளமாக மாறியது. ஸ்ப்ரூஸ் நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் தீவு நீர்வீழ்ச்சி மின் மேம்பாடு தீவு நீர்வீழ்ச்சியின் வளர்ச்சியின் அளவைப் போன்ற ஒரு வேலையின் கட்டுமான நோக்கங்களுக்காக அதிக அளவு மின்சாரம் தேவைப்படுகிறது. நீராவி மற்றும் பெட்ரோல் அலகுகள் ஒரு சிறிய அளவிற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுவதால், எரிபொருளை கொண்டு செல்வதற்கான அதிக செலவு காரணமாக, நீர் மின்சாரத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தளத்தைக் கண்டுபிடிப்பதே ஒரே மாற்றாக இருந்தது. சர்ச்சில் ரிவர் பவர் நிறுவனத்தின் பொறியாளர்கள் தீவு நீர்வீழ்ச்சிக்கு வடகிழக்கே உள்ள ஸ்ப்ரூஸ் நீர்வீழ்ச்சி பொருத்தமானது என்று தீர்மானித்தனர். ஸ்ப்ரூஸ் நீர்வீழ்ச்சியின் இயற்கையான வீழ்ச்சியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், ஒரு மர அணையுடன் ஒரு சிறிய ஃபோர்பேவை அடைத்து வைத்தது, ஒரு தலை உருவாக்கப்பட்டது. தலை குளத்திலிருந்து வரும் நீர் அகலமும் நீளமும் கொண்ட இரண்டு மரக் குழாய்கள் மூலம் ஜெனரேட்டர் விசையாழிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது. பவர்ஹவுஸ் தி ஸ்ப்ரூஸ் ஃபால்ஸ் தற்காலிக பவர்ஹவுஸ் என்பது சிசிபுக் ஏரியின் கரையில் உள்ள ஒரு சட்டகக் கட்டிடமாகும். இதில் இரண்டு சிறிய உற்பத்தி அலகுகள் மற்றும் நிரப்பு உபகரணங்கள் இருந்தன. இந்த இரண்டு செங்குத்து வகை விசையாழிகளும், உந்துசக்தி வகை ஓட்டிகளுடன், 600 வோல்ட், 3 கட்டம், 60 சுழற்சிகளில் மின்மாற்றிகளின் கரைக்கு சக்தியை வழங்கும் 1,000 கே. வி. ஏ ஜெனரேட்டர்களுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்மாற்றி வங்கி மின் நிலையத்திலிருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டு மின்னல் தடுப்பு மற்றும் உருகிகளால் பாதுகாக்கப்பட்டது. 2, 000 kV ⋅ A என மதிப்பிடப்பட்ட இந்த மின்மாற்றிகள் தீவு நீர்வீழ்ச்சிக்கு பரிமாற்றுவதற்காக மின்னழுத்தத்தை 26,400 வோல்ட் வரை அதிகரித்தன. அங்கு, ஒரு துணை நிலையம் இரண்டு மோட்டார்-ஜெனரேட்டர் செட்களுக்கு மின்னோட்டத்தை 600 வோல்ட்டுகளாகக் குறைத்தது, இது பூமி, கான்கிரீட் மற்றும் பிற கட்டுமானப் பொருட்களை இழுக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மின்சார என்ஜின்களுக்கு மின்னோட்டத்தை வழங்கியது. இந்த தற்காலிக மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் பணிகள் அக்டோபர் 4,1928 அன்று தொடங்கப்பட்டன. அதன் செயல்பாடு மார்ச் 20,1929 அன்று தொடங்கியது, மேலும் எண். தீவு நீர்வீழ்ச்சியில் உள்ள 1 அலகு ஜூன் 5,1930 அன்று சுமையை எடுத்துக் கொண்டது. அதைத் தொடர்ந்து, ஸ்ப்ரூஸ் நீர்வீழ்ச்சி ஆலை அகற்றப்பட்டது, பனி மற்றும் பலவீனமான பனி காரணமாக மிகவும் கடினமான சரக்கு நிலைமைகளின் கீழ், இரண்டு சிறிய உற்பத்தி அலகுகள் தீவு நீர்வீழ்ச்சிக்கு கொண்டு வரப்பட்டன, அங்கு அவை 1933 இல் நிரந்தரமாக நிறுவப்பட்டன. செயல்பாட்டு காலத்தில் இந்த ஆலை கட்டுமான நோக்கங்களுக்காக 4,698,000 kWh மின்சாரத்தை வழங்கியது, ஒரு கிலோவாட்-மணி நேரத்திற்கு சராசரியாக 4.35 சென்ட் செலவில். குறிப்புகள் 1929 ஆம் ஆண்டின் வறண்ட பருவத்தின் விளைவாக 1930 ஆம் ஆண்டில் நீர் மட்டம் குறைந்தது, மேலும் கட்டுமானத்திற்குத் தேவையான மின்சாரத்தின் அளவை பராமரிப்பதற்காக கூடுதல் நீர் ஆதாரங்களைக் கண்டுபிடிப்பது அவசியமானது. பேரியர் ஏரியின் வெளியேறும் பாதை வெட்டப்பட்டு, தீவு நீர்வீழ்ச்சியில் கட்டுமானத்தை முடிக்க போதுமான மின்சாரத்தை வழங்குவதற்காக அதன் நீர் குறைக்கப்பட்டது. கட்டுமானத்திற்குப் பிறகு, கடையின் முகப்பு, பாறை நிரப்பப்பட்ட, மரத்தால் எழுதப்பட்ட வேலியால் மாற்றப்பட்டது, இதனால் பேரியர் ஏரி அதன் முந்தைய உயரத்திற்கு மீட்டெடுக்கப்பட்டது. குறிப்புகள் மார்ஷல், எம். எச். தீவு நீர்வீழ்ச்சியில் மின் மேம்பாடு, சர்ச்சில் நதி, கனடாவின் பொறியியல் நிறுவனத்தின் கல்கரி கிளையில் வழங்கப்பட்ட ஒரு கட்டுரை, ஜனவரி 29,1931. டேவிஸ், ஆர். டபிள்யூ. மற்றும் ஹஃபேக்கர், எம். எஃப். சர்ச்சில் ஆற்றில் தீவு நீர்வீழ்ச்சி மின் மேம்பாடு, கனேடிய சுரங்க மற்றும் உலோகவியல் நிறுவனத்தின் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட ஒரு கட்டுரை, வின்னிபெக், எம்பி, மார்ச், 1935. சஸ்காட்சுவான் நீர்வீழ்ச்சிகள்