Transfer switch
ஒரு பரிமாற்ற சுவிட்ச் என்பது இரண்டு மூலங்களுக்கு இடையில் ஒரு சுமையை மாற்றும் ஒரு மின் சுவிட்ச் ஆகும். சில பரிமாற்ற சுவிட்சுகள் கையால் செய்யப்படுகின்றன, இதில் ஒரு ஆபரேட்டர் ஒரு சுவிட்சை வீசுவதன் மூலம் பரிமாற்றத்தை விளைவிக்கிறார், மற்றவர்கள் தானாகவே செயல்படுகிறார்கள் மற்றும் மூலங்களில் ஒன்று சக்தியை இழந்துவிட்டதாகவோ அல்லது பெற்றதாகவோ உணரும்போது தூண்டுகிறார்கள். ஒரு தானியங்கி பரிமாற்ற சுவிட்ச் (ஏடிஎஸ்) பெரும்பாலும் ஒரு காப்பு ஜெனரேட்டர் அமைந்துள்ள இடத்தில் நிறுவப்படுகிறது, இதனால் பயன்பாட்டு ஆதாரம் தோல்வியுற்றால் ஜெனரேட்டர் தற்காலிக மின்சாரத்தை வழங்கக்கூடும். ஒரு பரிமாற்ற சுவிட்சின் செயல்பாடு மற்றும் சுமைகளை காப்பு ஜெனரேட்டருக்கு மாற்றுவது, முதன்மை விநியோகத்தில் கண்காணிக்கப்படும் மின்னழுத்தத்தின் அடிப்படையில், காப்பு ஜெனரேட்டரைத் தொடங்க ஒரு ஏடிஎஸ் கட்டளையிடலாம். டிரான்ஸ்பர் சுவிட்ச் ஜெனரேட்டர் இயக்கத்தில் இருக்கும்போது மின்சார பயன்பாட்டிலிருந்து காப்பு ஜெனரேட்டரை தனிமைப்படுத்துகிறது மற்றும் தற்காலிக சக்தியை வழங்குகிறது. ஒரு பரிமாற்ற சுவிட்சின் கட்டுப்பாட்டு திறன் கையேடு மட்டுமே அல்லது தானியங்கி மற்றும் கையேடு கலவையாக இருக்கலாம். ஒரு பரிமாற்ற சுவிட்சின் சுவிட்ச் மாற்றம் முறை (கீழே காண்க) திறந்த மாற்றம் (ஓடி) (வழக்கமான வகை) அல்லது மூடிய மாற்றம் (சிடி) ஆக இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, காப்பு ஜெனரேட்டர் மற்றும் ஏடிஎஸ் பொருத்தப்பட்ட ஒரு வீட்டில், மின்சார பயன்பாட்டு செயலிழப்பு ஏற்படும் போது, ஏடிஎஸ் காப்பு ஜெனரேட்டரைத் தொடங்கச் சொல்லும். ஜெனரேட்டர் மின்சாரத்தை வழங்கத் தயாராக இருப்பதை ஏடிஎஸ் பார்த்தவுடன், ஏடிஎஸ் மின்சார பயன்பாட்டிற்கான வீட்டின் இணைப்பை உடைத்து, ஜெனரேட்டரை வீட்டின் முக்கிய மின் பலகையுடன் இணைக்கிறது. ஜெனரேட்டர் வீட்டின் மின்சார சுமைக்கு மின்சாரத்தை வழங்குகிறது, ஆனால் மின்சார பயன்பாட்டு இணைப்புகளுடன் இணைக்கப்படவில்லை. வீட்டில் மின் சுமைகளில் அதிக சுமையிலிருந்து ஜெனரேட்டரைப் பாதுகாக்கவும், பாதுகாப்பிற்காகவும் விநியோக அமைப்பிலிருந்து ஜெனரேட்டரை தனிமைப்படுத்துவது அவசியம், ஏனெனில் பயன்பாட்டு தொழிலாளர்கள் கோடுகள் இறந்துவிடும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். பயன்பாட்டு மின்சாரம் குறைந்தபட்ச நேரத்திற்குத் திரும்பும்போது, பரிமாற்ற சுவிட்ச் வீட்டை மீண்டும் பயன்பாட்டு சக்திக்கு மாற்றும், மேலும் ஜெனரேட்டரில் சுமை இல்லாமல் மற்றொரு குறிப்பிட்ட அளவு "குளிர்விக்க" நேரத்திற்குப் பிறகு ஜெனரேட்டரை அணைக்க கட்டளையிடும். முக்கியமான சுற்றுகள் அல்லது முழு மின் (துணை) பேனல்களுக்கு மட்டுமே மின்சாரம் வழங்க ஒரு பரிமாற்ற சுவிட்ச் அமைக்கப்படலாம். சில பரிமாற்ற சுவிட்சுகள் சுமை உதிர்தல் அல்லது வெப்பம் மற்றும் குளிரூட்டும் உபகரணங்கள் போன்ற விருப்பமான சுற்றுகளின் முன்னுரிமையை அனுமதிக்கின்றன. பெரிய காப்பு ஜெனரேட்டர் நிறுவல்களில் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் சிக்கலான அவசரகால சுவிட்ச் கியர் மென்மையான ஏற்றுதலை அனுமதிக்கிறது, இது பயன்பாட்டிலிருந்து ஒத்திசைக்கப்பட்ட ஜெனரேட்டர்களுக்கு சுமைகளை சீராக மாற்ற அனுமதிக்கிறது, மேலும் அத்தகைய நிறுவல்கள் ஒரு பயன்பாட்டிலிருந்து உச்ச சுமை தேவையைக் குறைக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். திறந்த மாற்றம் ஒரு திறந்த மாற்றம் பரிமாற்ற சுவிட்ச் ஒரு பிரேக்-முன்-உருவாக்க பரிமாற்ற சுவிட்ச் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு பிரேக்-முன்-தயாரிப்பு பரிமாற்ற சுவிட்ச் மற்றொரு தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்கு முன்பு ஒரு சக்தி மூலத்துடன் தொடர்பை உடைக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, அவசரகால ஜெனரேட்டரிலிருந்து பயன்பாட்டு வரிசைக்குள் மீண்டும் ஊட்டுவதை இது தடுக்கிறது. ஒரு எடுத்துக்காட்டு திறந்த மாற்றம் தானியங்கி பரிமாற்ற சுவிட்ச் (ஏடிஎஸ்) ஆகும். மின் பரிமாற்றத்தின் பிளவு விநாடியின் போது மின்சார ஓட்டம் பாதிக்கப்படுகிறது. மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு கையேடு மூன்று நிலை சுவிட்ச் அல்லது சர்க்யூட் பிரேக்கர், ஒரு பக்கத்தில் பயன்பாட்டு சக்தி, மறுபுறம் ஜெனரேட்டர் மற்றும் நடுவில் "ஆஃப்", இது அடுத்த இணைப்பைச் செய்வதற்கு முன்பு பயனர் முழு துண்டிக்கப்பட்ட "ஆஃப்" நிலை வழியாக மாற வேண்டும். மூடிய மாற்றம் ஒரு மூடிய மாற்றம் பரிமாற்ற சுவிட்ச் (சி. டி. டி. எஸ்) ஒரு மேக்-முன்-பிரேக் பரிமாற்ற சுவிட்ச் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு வழக்கமான அவசரகால அமைப்பு திறந்த மாற்றத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, எனவே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மூலத்திலிருந்து இன்னொரு மூலத்திற்கு மாற்றப்படும்போது சுமைக்கு மின்சாரம் ஒரு உள்ளார்ந்த தற்காலிக குறுக்கீடு உள்ளது (மொத்த சக்தி இழப்பைத் தவிர வேறு காரணங்களுக்காக பரிமாற்றம் நிகழக்கூடும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்). பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் இந்த செயலிழப்பு பொருத்தமற்றது, குறிப்பாக இது வினாடிக்கு 1/6 க்கும் குறைவாக இருந்தால். இருப்பினும், சில சுமைகள் உள்ளன, அவை சிறிய அளவிலான சக்தி இழப்பால் கூட பாதிக்கப்படுகின்றன. நிலைமைகள் அனுமதிக்கும்போது பூஜ்ஜிய மின் குறுக்கீடு கொண்ட சுமைகளை மாற்றுவது விரும்பத்தக்க செயல்பாட்டு நிலைமைகளும் உள்ளன. இந்த பயன்பாடுகளுக்கு, மூடிய மாற்றம் பரிமாற்ற சுவிட்சுகள் வழங்கப்படலாம். இரண்டு மூலங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும் ஒத்திசைக்கப்பட்டதாகவும் இருந்தால், சுவிட்ச் பிரேக்கிற்கு முன் தயாரிக்கும் பயன்முறையில் செயல்படும். ஒத்திசைவை தீர்மானிக்கும் பொதுவான அளவுருக்கள்ஃ மின்னழுத்த வேறுபாடு 5 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவும், அதிர்வெண் வேறுபாடு 0.2 ஹெர்ட்ஸுக்கும் குறைவாகவும், 5 டிகிரி மூலங்களுக்கிடையே அதிகபட்ச கட்ட கோணமாகவும் இருக்கும். இதன் பொருள் என்னவென்றால், பொதுவாக ஒரு மூலத்தை வழங்கும் ஜெனரேட்டரை இயக்கும் இயந்திரம் ஒரு ஐசோக்ரோனஸ் கவர்னரால் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். மூடிய மாற்றம் அல்லது ஒன்றுடன் ஒன்று இருக்கும் நேரம் பொதுவாக 100 மில்லி விநாடிகளுக்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும். எந்தவொரு மூலமும் இல்லை அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாவிட்டால் (இயல்பான மின்சாரம் தோல்வியடையும் போது) சுவிட்ச் ஒரு பிரேக்-முன்-மேக் பயன்முறையில் (நிலையான திறந்த மாற்றம் செயல்பாடு) செயல்பட வேண்டும், இதனால் பேக்ஃபீடிங் ஏற்படாது. மூடிய மாற்றம் பரிமாற்றம் குறியீடு-கட்டாய மாதாந்திர சோதனையை குறைவான ஆட்சேபனைக்குரியது, ஏனெனில் இது பாரம்பரிய திறந்த மாற்றம் பரிமாற்றத்தின் போது ஏற்படும் முக்கியமான சுமைகளுக்கு இடையூறுகளை நீக்குகிறது. மூடிய மாற்றம் பரிமாற்றத்துடன், ஆன்-சைட் என்ஜின் ஜெனரேட்டர் செட் தற்காலிகமாக பயன்பாட்டு மூலத்துடன் இணையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு உள்ளூர் பயன்பாட்டு நிறுவனத்திடமிருந்து ஒப்புதல் பெற வேண்டும். மூடிய மாற்றம் பரிமாற்றம் விரும்பத்தக்க பொதுவான சுமை மாற்றும் பயன்பாடுகளில் தரவு செயலாக்கம் மற்றும் மின்னணு சுமைகள், சில மோட்டார் மற்றும் மின்மாற்றி சுமைகள், சுமை குறைப்பு அமைப்புகள் அல்லது குறுகிய காலத்தின் சுமை குறுக்கீடுகள் கூட ஆட்சேபிக்கத்தக்கவை. ஒரு சி. டி. டி. எஸ் என்பது ஒரு யு. பி. எஸ் (தடையில்லா மின்சாரம் வழங்கல்) க்கு மாற்றாக இல்லை; ஒரு யு. பி. எஸ் ஒரு உள்ளமைக்கப்பட்ட சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது, இது மின்சாரம் செயலிழந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மின்சாரத்தை வழங்குகிறது. ஒரு நேரடி மின் மூலத்திலிருந்து மற்றொரு நேரடி மின் மூலத்திற்கு சுமை மாற்றப்படும்போது தற்காலிக மின் இழப்பு இருக்காது என்று ஒரு சி. டி. டி. எஸ் தானாகவே உறுதியளிக்கிறது. மென்மையான ஏற்றுதல் ஒரு மென்மையான ஏற்றுதல் பரிமாற்ற சுவிட்ச் (எஸ். எல். டி. எஸ்) ஒரு சி. டி. டி. எஸ்ஸைப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் இது பொதுவாக பயன்பாட்டு சக்தியுடன் இணையாக ஆன்ஸைட் உற்பத்தியை ஒத்திசைக்கவும் இயக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் மின்னழுத்தம் அல்லது அதிர்வெண் மாற்றங்களைக் குறைக்கும் அதே வேளையில் இரண்டு மூலங்களுக்கு இடையில் சுமைகளை மாற்றவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நிலையான பரிமாற்ற சுவிட்ச் (எஸ். டி. எஸ்) ஒரு நிலையான பரிமாற்ற சுவிட்ச் இரண்டு மூலங்களுக்கு இடையில் ஒரு சுமையை மாற்ற சிலிக்கான் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ரெக்டிஃபையர்கள் (எஸ். சி. ஆர்) போன்ற சக்தி குறைக்கடத்திகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இயந்திர நகரும் பாகங்கள் இல்லாததால், மின் அதிர்வெண்ணின் கால் சுழற்சிக்குள் பரிமாற்றத்தை விரைவாக முடிக்க முடியும். நம்பகமான மற்றும் சுயாதீனமான மின் ஆதாரங்கள் கிடைக்கும் இடங்களில் நிலையான பரிமாற்ற சுவிட்சுகளைப் பயன்படுத்தலாம், மேலும் ஒரு சில மின் அதிர்வெண் சுழற்சிகள் குறுக்கீடு நேரத்திலிருந்து கூட சுமையைப் பாதுகாப்பது அவசியம், அல்லது முதன்மை மின் மூலத்தில் ஏதேனும் எழுச்சிகள் அல்லது தொய்வுகளிலிருந்து. காத்திருப்பு ஜெனரேட்டர்கள் கொண்ட வீடுகள் ஒரு சில சுற்றுகள் அல்லது முழு வீட்டிற்கும் பரிமாற்ற சுவிட்சைப் பயன்படுத்தலாம். கையேடு மற்றும் தானியங்கி பரிமாற்றத்துடன் வெவ்வேறு மாதிரிகள் கிடைக்கின்றன. பெரும்பாலும் சிறிய பரிமாற்ற சுவிட்ச் அமைப்புகள் ஒரு வெளிப்புற இயக்க இணைப்புடன் சர்க்யூட் பிரேக்கர்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த இணைப்பு இரண்டு சர்க்யூட் பிரேக்கர்களை இணைந்து இயக்குகிறது, மற்றொன்றைத் திறக்கும் போது ஒன்றை மூடுகிறது. பரிமாற்ற சுவிட்சுகளின் உற்பத்தியாளர்கள் சுவிட்சின் அளவைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிறுவல் நடைமுறைகளை வழங்குவதற்கும் நிறுவல் வழிகாட்டிகளை வழங்கலாம். குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் சுவிட்சுகள்