Aspirating smoke detector
ஆஸ்பிரேட்டிங் ஸ்மோக் டிடெக்டர் (ஏ. எஸ். டி) என்பது செயலில் தீ பாதுகாப்பில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அமைப்பாகும், இது ஒரு மையக் கண்டறிதல் பிரிவைக் கொண்டுள்ளது, இது புகையைக் கண்டறிய குழாய்களின் நெட்வொர்க் வழியாக காற்றை ஈர்க்கிறது. மாதிரி அறை ஒரு நெஃபெலோமீட்டரை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது அறையில் சிதறிய ஒளியைக் கண்டறிவதன் மூலம் காற்றில் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும் புகை துகள்களின் இருப்பைக் கண்டறிகிறது. ஏ. எஸ். டி. க்கள் பொதுவாக வெறும் கண்ணால் பார்க்கப்படுவதற்கு முன்பே புகையைக் கண்டறிய முடியும். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் ஆஸ்பிரேட்டிங் ஸ்மோக் டிடெக்டர்களுக்கு ஒரு விசிறி அலகு அதன் குழாய்களின் நெட்வொர்க் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து காற்றின் மாதிரியை வரைய வேண்டும். 1970 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திரேலிய காமன்வெல்த் அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி அமைப்பு (சி. எஸ். ஐ. ஆர். ஓ) காட்டுத் தீ குறித்து ஆராய்ச்சி செய்ய நெஃபெலோமீட்டரைப் பயன்படுத்தியது. அதைத் தொடர்ந்து, ஆஸ்திரேலிய தபால்மாஸ்டர்-ஜெனரல் துறை, தீ காரணமாக சேவை இடையூறு ஏற்படுவதைத் தடுக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பங்களை ஆராய சி. எஸ். ஐ. ஆர். ஓ-வை ஈடுபடுத்தியது. ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள ஒரு மாதிரி தளத்தைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, ஏபிஓ தீ சோதனைகளுக்கு நெஃபெலோமீட்டரை அளவுகோலாகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சிஎஸ்ஐஆர்ஓ பரிந்துரைத்தது. இயந்திர காற்றோட்டம் அமைப்பின் திரும்பும்-காற்று குழாய்களுக்குள் புகை அளவைக் கண்காணிக்க இது நிறுவப்பட்டது, இது ஒரு விளக்கப்பட-ரெக்கார்டர் வெளியீட்டு காட்சியைப் பயன்படுத்துகிறது. பல வார சோதனைகளின் முடிவில், தொலைபேசி உபகரணங்களுக்கு சேதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்க பொருத்தமான தீ கண்டறிதல் தொழில்நுட்பம் வணிக ரீதியாக கிடைக்கவில்லை என்பது கண்டறியப்பட்டது. இருப்பினும் பெரிய வாக்குறுதியைக் காட்டிய ஒரு தொழில்நுட்பம் நெஃபெலோமீட்டர் ஆகும். 1979 ஆம் ஆண்டில், எக்ஸ்ட்ராலிஸ், பின்னர் IEI Pty லிமிடெட், வெஸ்டா (வெரி எர்லி ஸ்மோக் டிடெக்ஷன் அப்பராடஸ்) என்று அழைக்கப்படும் ஒரு காற்று மாதிரி சாதனத்தை தயாரித்து விற்றது. ஏற்றுமதி சந்தைகளுக்கான நம்பகத்தன்மை, அம்சங்கள், அளவு மற்றும் குறைந்த செலவை வழங்குவதற்காக நிறுவனம் 1982 ஆம் ஆண்டில் டிடெக்டரை மறுவடிவமைப்பு செய்தது. ஒரு பேரழிவு சம்பவத்திற்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே புகையை உணரும் திறன் காரணமாக ஏ. எஸ். டி அமைப்புகள் பிரபலமடைந்துள்ளன. வடிவமைப்பு ஏ. எஸ். டி வடிவமைப்பு பல துளைகளுடன் ஒரு மாதிரி குழாயைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வழக்கமான புகை கண்டறிதலின் குறைபாடுகளை சரிசெய்கிறது. காற்று மாதிரிகள் கைப்பற்றப்பட்டு வடிகட்டப்படுகின்றன, தவறான அலாரங்களைத் தவிர்ப்பதற்காக ஏதேனும் அசுத்தங்கள் அல்லது தூசிகளை அகற்றி, பின்னர் ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட, அதிக உணர்திறன் கொண்ட லேசர் கண்டறிதல் அலகு மூலம் செயலாக்கப்படுகின்றன. புகை இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், கணினி அலாரம் தூண்டப்பட்டு, சில நொடிகளில் மையப்படுத்தப்பட்ட கண்காணிப்பு நிலையங்கள் மூலம் சமிக்ஞைகள் செயலாக்கப்படுகின்றன. ஸ்பாட் டிடெக்டர்கள் உள்ளிட்ட செயலற்ற புகை கண்டறிதல் அமைப்புகளைப் போலல்லாமல், ஏ. எஸ். டி அமைப்புகள் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி முழுவதும் இயங்கும் குழாய் அமைப்பிற்குள் உள்ள துளை துளைகள் மூலம் துப்பறியும் கருவிக்கு புகையை தீவிரமாக ஈர்க்கின்றன. மேலும், ASD அமைப்புகள் புகையைக் கண்டறியும் ASD இன் திறன் சமரசம் செய்யப்படும் எந்த நேரத்திலும் ஒரு எச்சரிக்கை எழுப்பப்படுவதை உறுதிசெய்ய ஒருமைப்பாட்டு கண்காணிப்பை உள்ளடக்கியது. பொதுவாக மின்சாரத்தால் மட்டுமே கண்காணிக்கப்படும் செயலற்ற சாதனங்களில் இது இல்லை, புகை உண்மையில் கண்டறிதல் உறுப்பை அடைய முடியுமா என்பதை தீர்மானிக்கும் திறன் இல்லை. ஏஎஸ்டி அமைப்புகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நிலை அலாரங்களை உள்ளடக்கியது. இது ஒரு ஏ. எஸ். டி அமைப்பை ஒரு நிகழ்வைப் பற்றிய ஆரம்ப எச்சரிக்கையை வழங்க அனுமதிக்கிறது, இது தீ எளிதில் தீர்க்கப்படும்போது நெருப்பின் ஆரம்பகால ஸ்மோல்டரிங் கட்டத்தில் விசாரணையைத் தூண்டுகிறது. தீயணைப்பு அமைப்புகளுக்கு தீ எச்சரிக்கை உள்ளீடுகளை வழங்குவதற்கும், அடக்குதல் அமைப்புகளை வெளியிடுவதற்கும் பிற அலாரம் நிலைகள் கட்டமைக்கப்படலாம். ஏஎஸ்டி அலாரம் உணர்திறன்கள் கட்டமைக்கக்கூடியவை மற்றும் வழக்கமான டிடெக்டரை விட ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு அதிக உணர்திறன் கொண்டவை முதல் மிகக் குறைந்த உணர்திறன் கொண்டவை வரை திட்டமிடப்படலாம். நிலையற்ற சூழல்களில் கண்டுபிடிப்பான்கள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. கணினி கேபிள்கள் அல்லது தனிப்பட்ட கணினி கூறுகள் அதிக வெப்பமடைவதைப் பற்றி பயனர்களை எச்சரிக்க கணினி பெட்டிகளிலும் அவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். நிறுவல் மற்றும் அமைத்தல் ஏ. எஸ். டி. க்கள் மிகவும் உணர்திறன் கொண்ட விரைவான புகை கண்டறிதல் திறன் தேவைப்படும் சூழல்களுக்கு ஏற்றவை. புகையிலை, மின்னணு அறைகள் மற்றும் அதிக எரியக்கூடிய திரவம் மற்றும் வாயுக்கள் போன்ற தீயினால் எளிதில் சேதமடைந்த பொருட்களைக் கொண்ட சுத்தமான அறைகளில் இது பொருத்தமாக இருக்கும். பெரும்பாலும், சாதாரண பாயிண்ட் டிடெக்டர்கள் ஆபத்தை மிகவும் தாமதமாக அடையாளம் காணும், ஏனெனில் புகை பெரும்பாலும் சரியான நேரத்தில் தீயைக் கண்டறியும் அளவுக்கு விரைவாக உச்சவரம்பை எட்டாது. அவற்றை எளிதில் மறைக்க முடியும் என்பதால், அலுவலகங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் ஹோட்டல் அறைகள் போன்ற பாயிண்ட் டிடெக்டர்களை அழகாக விரும்பத்தகாததாகக் கருதக்கூடிய சூழல்களில் குழாய் நெட்வொர்க்குகள் பொருத்தமானவை. திருத்தும் வசதிகள் போன்ற புள்ளி கண்டறிதல்களை எளிதில் சேதப்படுத்தக்கூடிய இடங்களில் இந்த காரணி அவற்றை பொருத்தமானதாக ஆக்குகிறது. அவற்றின் அதிக உணர்திறன் இருந்தபோதிலும், சரியான வடிவமைப்பு, நிறுவல் மற்றும் பராமரிப்பு செயல்முறைகள் பின்பற்றப்படும் வரை தூசி அல்லது அழுக்கு சூழல்களில் ASD களைப் பயன்படுத்தலாம். பெரும்பாலான ஏ. எஸ். டி தயாரிப்புகள் பரந்த அளவிலான சூழல்கள் மற்றும் பயன்பாடுகளுக்கு இடமளிக்க முடியும்-வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் திறந்தவெளிகள் முதல் தொலைத்தொடர்பு, கட்டுப்பாட்டு அறைகள், கழிவு சுத்திகரிப்பு, சுரங்கம் மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கிய தூய்மையான அல்லது அழுக்கு சூழல் வரை. கார்பன் மோனாக்சைடு கண்டறிதல் ஹீட் டிடெக்டர் ஸ்மோக் டிடெக்டர் குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் காற்று குழாய்களில் புகையைக் கண்டறிதல் மூன்று அலைநீளம் ஒருங்கிணைத்தல் செயலில் தீ பாதுகாப்பு கண்டறிதல் தீ கண்டறிதல் மற்றும் அலாரம் புகை ஏரோசல் அளவீடு