Plate heat exchanger
தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றி என்பது இரண்டு திரவங்களுக்கு இடையில் வெப்பத்தை மாற்ற உலோகத் தகடுகளைப் பயன்படுத்தும் ஒரு வகை வெப்பப் பரிமாற்றி ஆகும். வழக்கமான வெப்பப் பரிமாற்றியை விட இது ஒரு பெரிய நன்மையைக் கொண்டுள்ளது, ஏனெனில் திரவங்கள் தட்டுகளில் பரவியிருப்பதால் திரவங்கள் மிகப் பெரிய மேற்பரப்புக்கு வெளிப்படுகின்றன. இது வெப்பப் பரிமாற்றத்தை எளிதாக்குகிறது, மேலும் வெப்பநிலை மாற்றத்தின் வேகத்தை பெரிதும் அதிகரிக்கிறது. தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகள் இப்போது பொதுவானவை மற்றும் மில்லியன் கணக்கான காம்பினேஷன் கொதிகலன்களின் சூடான நீர் பிரிவுகளில் மிகச் சிறிய பிரேஸ் செய்யப்பட்ட பதிப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அத்தகைய சிறிய இயற்பியல் அளவிற்கான உயர் வெப்ப பரிமாற்ற செயல்திறன் கலப்பு கொதிகலன்களின் உள்நாட்டு சூடான நீர் (டி. எச். டபிள்யூ) ஓட்ட விகிதத்தை அதிகரித்துள்ளது. சிறிய தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றி உள்நாட்டு வெப்பம் மற்றும் சூடான நீரில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெரிய வணிக பதிப்புகள் தட்டுகளுக்கு இடையில் கேஸ்கட்டுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, அதே நேரத்தில் சிறிய பதிப்புகள் பிரேஸ்களாக இருக்கும். ஒரு வெப்பப் பரிமாற்றியின் பின்னணியில் உள்ள கருத்து என்னவென்றால், குழாய்கள் அல்லது பிற கட்டுப்பாட்டு பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு திரவத்தை அதற்கும் மற்றொரு திரவத்திற்கும் இடையில் வெப்பத்தை மாற்றுவதன் மூலம் வெப்பப்படுத்த அல்லது குளிர்விக்கிறது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், பரிமாற்றியில் ஒரு திரவம் கொண்ட சுருள் குழாய் உள்ளது, இது மற்றொரு திரவத்தைக் கொண்ட ஒரு அறை வழியாக செல்கிறது. குழாயின் சுவர்கள் வழக்கமாக உலோகத்தால் செய்யப்படுகின்றன, அல்லது அதிக வெப்ப கடத்துத்திறன் கொண்ட மற்றொரு பொருள், பரிமாற்றத்தை எளிதாக்குவதற்காக, அதேசமயம் பெரிய அறையின் வெளிப்புற உறை ஒரு பிளாஸ்டிக்கால் ஆனது அல்லது வெப்ப காப்பு பூசப்பட்டிருக்கும், வெப்பத்திலிருந்து வெளியேறுவதைத் தடுக்க எக்ஸ்சேஞ்சர். உலகின் முதல் வணிக ரீதியாக சாத்தியமான தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றி (பி. எச். இ) 1923 ஆம் ஆண்டில் டாக்டர் ரிச்சர்ட் செலிக்மேன் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மற்றும் மறைமுக வெப்பமாக்கல் மற்றும் திரவங்களின் குளிரூட்டல் முறைகளில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியது. டாக்டர் ரிச்சர்ட் செலிக்மேன் 1910 ஆம் ஆண்டில் அலுமினியம் பிளாண்ட் & வெஸ்ஸல் கம்பெனி லிமிடெட் என்ற பெயரில் ஏபிவி நிறுவனத்தை நிறுவினார், இது மதுபானம் மற்றும் காய்கறி எண்ணெய் வர்த்தகங்களுக்கு வெல்டட் பாத்திரங்களை வழங்கும் ஒரு நிபுணத்துவ புனையமைப்பு நிறுவனமாகும். மேலும், இது இன்றைய கணினி வடிவமைக்கப்பட்ட மெல்லிய உலோகத் தகடு வெப்பப் பரிமாற்றிகளுக்கான நெறிமுறையை அமைத்தது, அவை உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தட்டு மற்றும் சட்டக வெப்பப் பரிமாற்றிகளின் வடிவமைப்பு தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றி (பி. எச். இ) என்பது நடுத்தர மற்றும் குறைந்த அழுத்த திரவங்களுக்கு இடையில் வெப்பத்தை மாற்றுவதற்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒரு சிறப்பு வடிவமைப்பாகும். வெல்டட், அரை-வெல்டட் மற்றும் பிரேஸ் செய்யப்பட்ட வெப்பப் பரிமாற்றிகள் உயர் அழுத்த திரவங்களுக்கு இடையிலான வெப்பப் பரிமாற்றத்திற்கு அல்லது மிகவும் கச்சிதமான தயாரிப்பு தேவைப்படும் இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு அறையின் வழியாகச் செல்லும் குழாய்க்கு பதிலாக, அதற்கு பதிலாக இரண்டு மாற்று அறைகள் உள்ளன, பொதுவாக ஆழத்தில் மெல்லியவை, அவற்றின் மிகப்பெரிய மேற்பரப்பில் ஒரு நெளி உலோகத் தட்டால் பிரிக்கப்படுகின்றன. ஒரு தட்டு மற்றும் சட்டக வெப்பப் பரிமாற்றியில் பயன்படுத்தப்படும் தட்டுகள் உலோகத் தகடுகளை ஒரு துண்டு அழுத்தி பெறப்படுகின்றன. அதிக வெப்பநிலை, அதன் வலிமை மற்றும் அதன் அரிப்பு எதிர்ப்பைத் தாங்கும் திறன் காரணமாக துருப்பிடிக்காத எஃகு தட்டுகளுக்கு பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் உலோகமாகும். தட்டுகள் பெரும்பாலும் ரப்பர் சீல் கேஸ்கெட்டுகளால் இடைவெளியில் வைக்கப்படுகின்றன, அவை தகடுகளின் விளிம்பைச் சுற்றியுள்ள ஒரு பகுதியில் சிமெண்ட் செய்யப்படுகின்றன. வெப்பப் பரிமாற்றியில் உள்ள கால்வாய்கள் வழியாக ஓடும் திரவத்தின் ஓட்டத்தின் திசைக்கு சரியான கோணங்களில் தொட்டிகளை உருவாக்க தட்டுகள் அழுத்தப்படுகின்றன. தட்டுகளுக்கு இடையில் 1.3-1.5 மிமீ இடைவெளிகளுடன் கால்வாயை உருவாக்கும் மற்ற தட்டுகளுடன் அவை ஒன்றோடொன்று இணைக்கும் வகையில் இந்த தொட்டிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. தட்டுகள் ஒரு கடினமான சட்டகத்தில் ஒன்றாக சுருக்கப்பட்டு, சூடான மற்றும் குளிர்ந்த திரவங்களுடன் இணையான ஓட்டக் கால்வாய்களின் ஏற்பாட்டை உருவாக்குகின்றன. தட்டுகள் மிகப் பெரிய மேற்பரப்பை உருவாக்குகின்றன, இது விரைவாக மாற்ற அனுமதிக்கிறது. ஒவ்வொரு அறையையும் மெல்லியதாக மாற்றுவது, திரவத்தின் அளவின் பெரும்பகுதி தட்டைத் தொடர்புகொள்வதை உறுதிசெய்கிறது, மீண்டும் பரிமாற்றத்திற்கு உதவுகிறது. பரிமாற்றியில் வெப்பப் பரிமாற்றத்தை அதிகரிக்க தொட்டிகள் திரவத்தில் ஒரு கொந்தளிப்பான ஓட்டத்தை உருவாக்கி பராமரிக்கின்றன. குறைந்த ஓட்ட விகிதங்களில் அதிக அளவிலான கொந்தளிப்பைப் பெறலாம் மற்றும் அதிக வெப்ப பரிமாற்ற குணகம் பின்னர் அடையப்படலாம். ஷெல் மற்றும் குழாய் வெப்பப் பரிமாற்றிகளுடன் ஒப்பிடுகையில், ஒரு தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகளில் வெப்பநிலை அணுகுமுறை (குளிர் மற்றும் சூடான நீரோடைகளின் வெப்பநிலைகளுக்கு இடையிலான மிகச்சிறிய வேறுபாடு) 1 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறைவாக இருக்கலாம், அதே நேரத்தில் ஷெல் மற்றும் குழாய் வெப்பப் பரிமாற்றிகளுக்கு 5 டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அணுகுமுறை தேவைப்படுகிறது. அதே அளவு வெப்பப் பரிமாற்றத்திற்கு, தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றியின் அளவு சிறியதாக இருக்கும், ஏனெனில் தட்டுகள் வழங்கும் பெரிய வெப்பப் பரிமாற்றப் பகுதி (வெப்பம் பயணிக்கக்கூடிய பெரிய பகுதி). அடுக்கிலிருந்து தட்டுகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அல்லது அகற்றுவதன் மூலம், ஒரு தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றியில் வெப்பப் பரிமாற்றப் பகுதியை அதிகரிப்பதும் குறைப்பதும் எளிது. தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகளை மதிப்பீடு செய்தல் அனைத்து தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகளும் வெளிப்புறத்தில் ஒத்ததாகத் தோன்றுகின்றன. தட்டு வடிவமைப்பு மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் சீல் தொழில்நுட்பங்களின் விவரங்களில், வித்தியாசம் உள்ளே உள்ளது. எனவே, ஒரு தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றியை மதிப்பிடும் போது, வழங்கப்பட்ட தயாரிப்பு பற்றிய விவரங்களை ஆராய்வது மட்டுமல்லாமல், உற்பத்தியாளரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டின் நிலை மற்றும் பணிக்கு பிந்தைய சேவை மற்றும் உதிரி பாகங்கள் கிடைப்பதை பகுப்பாய்வு செய்வதும் மிகவும் முக்கியம். வெப்பப் பரிமாற்றியை மதிப்பிடும் போது கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான அம்சம் வெப்பப் பரிமாற்றிக்குள் உள்ள நெளிவு வடிவங்களாகும். இரண்டு வகைகள் உள்ளனஃ இன்டர்மேட்டிங் மற்றும் செவ்ரான் நெளிவுகள். பொதுவாக, அழுத்த வீழ்ச்சியில் கொடுக்கப்பட்ட அதிகரிப்புக்கு செவ்ரான்களிலிருந்து அதிக வெப்ப பரிமாற்ற மேம்பாடு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது, மேலும் அவை பொதுவாக ஒன்றோடொன்று இணைக்கும் நெளிவுகளை விட பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வெப்பப் பரிமாற்றிகளின் செயல்திறனை அதிகரிக்க பல்வேறு வழிகள் உள்ளன, அவற்றில் ஏதேனும் ஒரு வணிக சிமுலேட்டரால் ஆதரிக்கப்படும் என்பது மிகவும் சந்தேகத்திற்குரியது. கூடுதலாக, சில தனியுரிம தரவுகளை வெப்ப பரிமாற்ற மேம்பாட்டு உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து ஒருபோதும் வெளியிட முடியாது. இருப்பினும், வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்திற்கான எந்தவொரு முன் அளவீடுகளும் பொறியாளர்களால் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்று அர்த்தமல்ல. வெப்பப் பரிமாற்றிகளில் பல்வேறு வகையான மாற்றங்கள் பற்றிய சூழல் தகவல்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு பாரம்பரிய வெப்பப் பரிமாற்றியின் பயன்பாட்டுடன் ஒப்பிடும்போது செலவு நன்மை வெப்பப் பரிமாற்றியைக் கொண்டிருப்பதன் முக்கிய நோக்கம் எப்போதும் வெப்பப் பரிமாற்றியை மேம்படுத்துவதன் மூலம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். கறைபடிந்த திறன், நம்பகத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவை கையாளப்பட வேண்டிய பிற கருத்துகளாகும். முதலாவதாக, அவ்வப்போது சுத்தம் செய்வது. காலப்போக்கில் வெப்பப் பரிமாற்றியின் செயல்திறனைக் குறைக்கும் அனைத்து கழிவுகள் மற்றும் அழுக்குகளையும் வெளியேற்றுவதற்கான மிகவும் திறமையான முறையாக அவ்வப்போது சுத்தம் செய்வது (தளத்தில் சுத்தம் செய்தல்) உள்ளது. இந்த அணுகுமுறைக்கு பி. எச். இ (பிளேட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்) இன் இரு பக்கங்களும் வடிகட்டப்பட வேண்டும், அதைத் தொடர்ந்து அமைப்பில் உள்ள திரவத்திலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும். இருபுறமும் இருந்து, தண்ணீர் முற்றிலும் தெளிவாக ஓடும் வரை வெளியேற்றப்பட வேண்டும். சிறந்த முடிவுகளுக்கு வழக்கமான செயல்பாடுகளுக்கு எதிர் திசையில் ஃப்ளஷிங் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அது முடிந்ததும், ஒரு வட்ட பம்ப் மற்றும் ஒரு கரைசல் தொட்டியைப் பயன்படுத்தி ஒரு துப்புரவு முகவர் மீது செலுத்த வேண்டிய நேரம் இது, அதே நேரத்தில் முகவர் பிஎச்இ (பிளேட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்) கேஸ்கெட்டுகள் மற்றும் தட்டுகளுடன் இணக்கமாக இருப்பதை உறுதிசெய்கிறது. கடைசியாக, வெளியேற்ற ஓடை தெளிவாக ஓடும் வரை, அமைப்பை மீண்டும் தண்ணீரால் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகளின் உகப்பாக்கம் பி. எச். இ. களில் முன்னேற்றத்தை அடைய, வெப்பப் பரிமாற்றத்தின் அளவு மற்றும் அழுத்தக் குறைப்பு ஆகிய இரண்டு முக்கிய காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும், இதனால் வெப்பப் பரிமாற்றத்தின் அளவை அதிகரிக்க வேண்டும் மற்றும் அழுத்தக் குறைப்புகளைக் குறைக்க வேண்டும். நெளிந்த தட்டு இருப்பதால் தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகளில், அதிக உராய்வு இழப்புடன் பாய்வதற்கு குறிப்பிடத்தக்க எதிர்ப்பு உள்ளது. எனவே தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகளை வடிவமைக்க, இரண்டு காரணிகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ரெனால்ட்ஸ் எண்களின் பல்வேறு வரம்புகளுக்கு, தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகளுக்கான பல தொடர்புகள் மற்றும் செவ்ரான் கோணங்கள் உள்ளன. தட்டு வடிவியல் என்பது தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகளில் வெப்பப் பரிமாற்றம் மற்றும் அழுத்தக் குறைப்பில் மிக முக்கியமான காரணிகளில் ஒன்றாகும், இருப்பினும் அத்தகைய அம்சம் துல்லியமாக பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. நெளிந்த தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகளில், தட்டுகளுக்கு இடையிலான குறுகிய பாதை காரணமாக, ஒரு பெரிய அழுத்த திறன் உள்ளது மற்றும் பாதையில் ஓட்டம் கொந்தளிப்பாக மாறுகிறது. எனவே, இதற்கு மற்ற வகையான வெப்பப் பரிமாற்றிகளை விட அதிக உந்தி சக்தி தேவைப்படுகிறது. எனவே, அதிக வெப்பப் பரிமாற்றம் மற்றும் குறைந்த அழுத்த வீழ்ச்சி ஆகியவை இலக்காகக் கொள்ளப்படுகின்றன. அழுத்த வீழ்ச்சியால் பாதிக்கப்படும் தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்கு தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றியின் வடிவம் மிகவும் முக்கியமானது. ஓட்டம் விநியோகம் மற்றும் வெப்பப் பரிமாற்றச் சமன்பாடு ஒரு தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றியின் வடிவமைப்புக் கணக்கீடுகளில் ஓட்டம் விநியோகம் மற்றும் அழுத்தம் வீழ்ச்சி மற்றும் வெப்பப் பரிமாற்றம் ஆகியவை அடங்கும். முந்தையது பன்மடங்கு ஓட்ட விநியோகம் பற்றிய ஒரு பிரச்சினை. தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றியின் ஒரு தளவமைப்பு உள்ளமைவு பொதுவாக திரவங்களைப் பிரிப்பதற்கும் இணைப்பதற்கும் இரண்டு பன்மடங்கு தலைப்புகளுடன் ஒரு பன்மடங்கு அமைப்பாக எளிமைப்படுத்தப்படலாம், அவை தலைப்புகளில் உள்ள ஓட்ட திசையின்படி யு-வகை மற்றும் இசட்-வகை ஏற்பாடாக வகைப்படுத்தப்படலாம், பன்மடங்கு ஏற்பாட்டில் காட்டப்பட்டுள்ளது. பாசியோனி மற்றும் மார்ட்டின் ஆகியோர் முந்தைய வடிவமைப்புக் கோட்பாட்டை உருவாக்கினர். சமீபத்திய ஆண்டுகளில் வாங் தற்போதுள்ள அனைத்து முக்கிய மாதிரிகளையும் ஒருங்கிணைத்து, மிகவும் முழுமையான கோட்பாடு மற்றும் வடிவமைப்பு கருவியை உருவாக்கினார். ஒரு தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றி வழியாகச் செல்லும் சூடான மற்றும் குளிர்ந்த திரவங்களுக்கு இடையிலான வெப்பப் பரிமாற்றத்தின் மொத்த விகிதத்தை பின்வருமாறு வெளிப்படுத்தலாம்ஃ கியூ = யுஏடிஎம், இதில் யு என்பது ஒட்டுமொத்த வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகம், ஏ என்பது மொத்தத் தட்டு பரப்பளவு மற்றும் டிஎம்எம் என்பது பதிவு சராசரி வெப்பநிலை வேறுபாடு. U என்பது சூடான மற்றும் குளிர்ந்த நீரோடைகளில் உள்ள வெப்ப பரிமாற்ற குணகங்களைப் பொறுத்தது. அவற்றின் சுத்தம் வெப்பப் பரிமாற்றியை மூடவோ அல்லது செயல்பாடுகளுக்கு இடையூறு விளைவிக்கவோ தேவையில்லாமல் கறை மற்றும் அளவிடுவதைத் தவிர்க்க உதவுகிறது. வெப்பப் பரிமாற்றியின் செயல்திறன் குறைவதையும் குழாய் நீட்டிப்பின் சேவை ஆயுளையும் தவிர்ப்பதற்காக, ஓஎன்சி (ஆன்லைன் சுத்தம்) ஒரு முழுமையான அணுகுமுறையாக அல்லது இரசாயன சிகிச்சையுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படலாம். மறு சுழற்சி பந்து வகை அமைப்பு மற்றும் தூரிகை மற்றும் கூடை அமைப்பு ஆகியவை ஓஎன்சி நுட்பங்களில் சிலவாகும். ஆஃப் சி (ஆஃப்லைன் க்ளீனிங்) என்பது மற்றொரு பயனுள்ள துப்புரவு முறையாகும், இது வெப்பப் பரிமாற்றிகளின் செயல்திறனை திறம்பட அதிகரிக்கிறது மற்றும் இயக்க செலவுகளைக் குறைக்கிறது. பிகிங் என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த முறை, புல்லட் சாதனம் போன்ற ஒரு வடிவத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, இது ஒவ்வொரு குழாயிலும் செருகப்பட்டு, குழாயை கீழே கட்டாயப்படுத்த அதிக காற்று அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. இரசாயன சலவை, ஹைட்ரோ-பிளாஸ்டிங் மற்றும் ஹைட்ரோ-லேன்சிங் ஆகியவை ஓஎஃப்சி தவிர பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பிற முறைகள் ஆகும். இந்த இரண்டு நுட்பங்களும், அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும்போது, கறை மற்றும் அளவிடுதல் மெதுவாக நழுவத் தொடங்கும் வரை பரிமாற்றியை அதன் உகந்த செயல்திறனுக்கு மீட்டெடுக்கும் மற்றும் வெப்பப் பரிமாற்றியின் செயல்திறனை மோசமாக பாதிக்கும். ஒரு வெப்பப் பரிமாற்றிக்கு செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு செலவு அவசியம். ஆனால் செலவைக் குறைக்க பல்வேறு வழிகள் உள்ளன. முதலாவதாக, ஒட்டுமொத்த வெப்பப் பரிமாற்றக் குணகத்தைக் குறைக்கும் வெப்பப் பரிமாற்றியில் கறை படுவதைக் குறைப்பதன் மூலம் செலவைக் குறைக்கலாம். மதிப்பிடப்பட்ட பகுப்பாய்வின்படி, கறை உருவாக்கத்தின் விளைவு 4 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான செயல்பாட்டு இழப்புகளின் பெரும் செலவை உருவாக்கும். மூலதன செலவு, எரிசக்தி செலவு, பராமரிப்பு செலவு மற்றும் இலாப இழப்பு செலவு உள்ளிட்ட மொத்த கறைபடிந்த செலவு. கெமிக்கல் ஃபவுலிங் இன்ஹிபிட்டர்கள் ஃபவுலிங் கட்டுப்பாட்டு முறைகளில் ஒன்றாகும். எடுத்துக்காட்டாக, அக்ரிலிக் அமிலம்/ஹைட்ராக்ஸிபுரோபைல் அக்ரிலேட் (AA/HPA) மற்றும் அக்ரிலிக் அமிலம்/சல்போனிக் அமிலம் (AA/SA) கோபாலிமர்கள் கால்சியம் பாஸ்பேட் படிவதன் மூலம் கறைபடுவதைத் தடுக்க பயன்படுத்தப்படலாம். அடுத்து, வெப்பப் பரிமாற்றியில் உள்ள வெப்பப் பரிமாற்ற மேற்பரப்பில் இருந்து ஈர்ப்பு விசை எந்தத் துகள்களையும் விலக்குவதால், வெப்பப் பரிமாற்றியை செங்குத்தாக நிறுவுவதன் மூலமும் கறை படிதலைக் குறைக்கலாம். இரண்டாவதாக, நிரம்பிய நீராவி ஒரு திரவமாக அதிக வெப்பமான நீராவியுடன் ஒப்பிடும்போது பயன்படுத்தப்படும் போது செயல்பாட்டு செலவைக் குறைக்கலாம். சூப்பர்ஹெட் நீராவி ஒரு இன்சுலேட்டராகவும் மோசமான வெப்ப கடத்தியாகவும் செயல்படுகிறது, இது வெப்பப் பரிமாற்றி போன்ற வெப்பப் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றது அல்ல. பிளேட் ஃபின் வெப்பப் பரிமாற்றி எல்எம்டிடி குறிப்புகள் நூலியல் வெளிப்புற இணைப்புகள் தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றி தொடர்பான வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகளின் பட்டியல் J.M.Pinto மற்றும் J.A.W.Gut, பிரேசிலின் சாவோ பாலோ பல்கலைக்கழகத்தால் தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றி உள்ளமைவுகளின் உகந்த தேர்வுக்கான ஒரு திரையிடல் முறை. தெசலோனிக்கியின் அரிஸ்டாட்டில் பல்கலைக்கழகத்தின் அதனாசியோஸ் ஜி. கனாரிஸ், ஐகடெரினி ஏ. மௌசா மற்றும் ஸ்பிரோஸ் வி. பாரஸ் ஆகியோரால் ஒரு வழக்கமான தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றியின் (பிஹெச்இ) உகந்த வடிவமைப்பை நாடுகிறது. வெப்பப் பரிமாற்றிகள்