Surface condenser
மேற்பரப்பு ஒடுக்கி என்பது நீர் குளிரூட்டப்பட்ட ஷெல் மற்றும் குழாய் வெப்பப் பரிமாற்றி ஆகும், இது வெப்ப மின் நிலையங்களில் நீராவி விசையாழியில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீராவியை ஒடுக்க நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒடுக்கிகள் வெப்பப் பரிமாற்றிகளாகும், அவை வளிமண்டல அழுத்தத்திற்குக் குறைவான அழுத்தத்தில் நீராவியை அதன் வாயுவிலிருந்து அதன் திரவ நிலைக்கு மாற்றுகின்றன. குளிரூட்டும் நீர் பற்றாக்குறையாக இருக்கும் இடங்களில், காற்று குளிரூட்டப்பட்ட கண்டன்சர் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், காற்று-குளிரூட்டப்பட்ட கண்டன்சர் கணிசமாக அதிக விலை கொண்டது மற்றும் நீராவி விசையாழி வெளியேற்ற அழுத்தத்தை (மற்றும் வெப்பநிலையை) நீர்-குளிரூட்டப்பட்ட மேற்பரப்பு கண்டன்சராகக் குறைக்க முடியாது. மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் நீராவி விசையாழி வெளியேற்றத்தை ஒடுக்குவதைத் தவிர பிற பயன்பாடுகள் மற்றும் தொழில்துறைகளிலும் மேற்பரப்பு ஒடுக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அனல் மின் நிலையங்களில், மேற்பரப்பு ஒடுக்கியின் நோக்கம் நீராவி விசையாழியில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீராவியை அதிகபட்ச செயல்திறனைப் பெறுவதற்காக ஒடுக்குவதும், விசையாழியின் வெளியேற்ற நீராவியை தூய்மையான தண்ணீராக மாற்றுவதும் (நீராவி ஒடுக்கம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) நீராவி ஜெனரேட்டர் அல்லது கொதிகலனில் கொதிகலன் ஊட்ட தண்ணீராக மீண்டும் பயன்படுத்தப்படலாம். நீராவி விசையாழியே நீராவியில் உள்ள வெப்பத்தை இயந்திர சக்தியாக மாற்றும் சாதனமாகும். விசையாழியின் நுழைவாயிலில் ஒரு யூனிட் வெகுஜனத்திற்கு நீராவியின் வெப்பம் மற்றும் விசையாழியில் இருந்து வெளியேறும் ஒரு யூனிட் வெகுஜனத்திற்கு நீராவியின் வெப்பம் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாடு இயந்திர சக்தியாக மாற்றப்படும் வெப்பத்தைக் குறிக்கிறது. எனவே, விசையாழியில் ஒரு பவுண்டுக்கு வெப்பம் அல்லது கிலோகிராம் நீராவியை இயந்திர சக்தியாக மாற்றுவது, அதன் செயல்திறன் சிறந்தது. ஒரு விசையாழியின் வெளியேற்ற நீராவியை வளிமண்டல அழுத்தத்திற்குக் குறைவான அழுத்தத்தில் ஒடுக்குவதன் மூலம், விசையாழியின் நுழைவாயிலுக்கும் வெளியேற்றத்திற்கும் இடையிலான நீராவி அழுத்தம் குறைகிறது, இது இயந்திர சக்தியாக மாற்றுவதற்கு கிடைக்கும் வெப்பத்தின் அளவை அதிகரிக்கிறது. வெளியேற்ற நீராவியின் ஒடுக்கம் காரணமாக விடுவிக்கப்படும் பெரும்பாலான வெப்பம் மேற்பரப்பு ஒடுக்கியால் பயன்படுத்தப்படும் குளிரூட்டும் ஊடகத்தால் (நீர் அல்லது காற்று) எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. நீர்-குளிரூட்டப்பட்ட மேற்பரப்பு ஒடுக்கியின் வரைபடம் அருகிலுள்ள வரைபடம் ஒரு மின்சார ஜெனரேட்டரை இயக்கும் நீராவி விசையாழியில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீராவியை ஒடுக்க மின் நிலையங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொதுவான நீர்-குளிரூட்டப்பட்ட மேற்பரப்பு ஒடுக்கியை சித்தரிக்கிறது. உற்பத்தியாளர், நீராவி விசையாழியின் அளவு மற்றும் பிற தள-குறிப்பிட்ட நிலைமைகளைப் பொறுத்து பல புனையமைப்பு வடிவமைப்பு வேறுபாடுகள் உள்ளன. ஷெல் என்பது கண்டன்சரின் வெளிப்புற உடல் மற்றும் வெப்பப் பரிமாற்றி குழாய்களைக் கொண்டுள்ளது. ஷெல் கார்பன் எஃகு தகடுகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது மற்றும் ஷெல்லுக்கு விறைப்புத்தன்மையை வழங்க தேவைக்கேற்ப கடினப்படுத்தப்படுகிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வடிவமைப்பிற்குத் தேவைப்படும்போது, இடைநிலைத் தகடுகள் அமுக்கப்படும் நீராவியின் விரும்பிய ஓட்டப் பாதையை வழங்கும் தடுமாற்றத் தகடுகளாக செயல்பட நிறுவப்படுகின்றன. தட்டுகள் நீண்ட குழாய் நீளங்கள் தொய்வடைவதைத் தடுக்க உதவும் ஆதரவையும் வழங்குகின்றன. ஷெல்லின் அடிப்பகுதியில், கண்டன்சேட் சேகரிக்கும் இடத்தில், ஒரு வெளியேற்றம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. சில வடிவமைப்புகளில், ஒரு சாம்ப் (பெரும்பாலும் சூடான கிணறு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) வழங்கப்படுகிறது. கொதிகலன் ஊட்ட நீராக மறுபயன்பாட்டிற்காக வடிகால் அல்லது சூடான கிணற்றிலிருந்து கண்டன்சேட் செலுத்தப்படுகிறது. பெரும்பாலான நீர் குளிரூட்டப்பட்ட மேற்பரப்பு கண்டன்சர்களுக்கு, சாதாரண செயல்பாட்டு நிலைமைகளின் போது ஷெல் [பகுதி] வெற்றிடத்தின் கீழ் உள்ளது. வெற்றிட அமைப்பு நீர் குளிரூட்டப்பட்ட மேற்பரப்பு ஒடுக்கிகளுக்கு, ஷெல்லின் உள் வெற்றிடம் பொதுவாக வெளிப்புற நீராவி ஜெட் எஜெக்டர் அமைப்பால் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் பராமரிக்கப்படுகிறது. அத்தகைய உட்செலுத்தும் அமைப்பு மேற்பரப்பு ஒடுக்கியில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒடுக்க முடியாத வாயுக்களையும் அகற்ற நீராவியை உந்துதல் திரவமாக பயன்படுத்துகிறது. வென்டுரி விளைவு, பெர்னோலியின் கொள்கையின் ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கு, நீராவி ஜெட் எஜெக்டர்களின் செயல்பாட்டிற்கு பொருந்தும். திரவ வளைய வகை போன்ற மோட்டார் இயக்கப்படும் இயந்திர வெற்றிட விசையியக்கக் குழாய்களும் இந்த சேவைக்கு பிரபலமாக உள்ளன. குழாய் தாள்கள் ஷெல்லின் ஒவ்வொரு முனையிலும், பொதுவாக துருப்பிடிக்காத எஃகு மூலம் செய்யப்பட்ட போதுமான தடிமன் கொண்ட ஒரு தாள் வழங்கப்படுகிறது, குழாய்களை செருகவும் உருட்டவும் துளைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு குழாயின் நுழைவு முனையிலும் நீரின் நெறிப்படுத்தப்பட்ட நுழைவிற்காக மணி ஒலிக்கப்படுகிறது. இது அரிப்புக்கு வழிவகுக்கும் ஒவ்வொரு குழாயின் நுழைவாயிலிலும் விளிம்புகளைத் தவிர்ப்பதற்கும், ஓட்ட உராய்வைக் குறைப்பதற்கும் ஆகும். சில தயாரிப்பாளர்கள் குழாய்களின் நுழைவாயிலில் பிளாஸ்டிக் செருகல்களை பரிந்துரைக்கிறார்கள், இதனால் நுழைவாயிலின் முனையில் எட்டீஸ் அழிக்கப்படுவதைத் தவிர்க்கலாம். சிறிய அலகுகளில் சில உற்பத்தியாளர்கள் உருண்டு செல்வதற்குப் பதிலாக குழாய் முனைகளை மூட ஃபெர்ரூல்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். குழாய்களின் நீளம் வாரியான விரிவாக்கத்தை கவனித்துக்கொள்ள சில வடிவமைப்புகள் ஷெல் மற்றும் குழாய் தாள் இடையே விரிவாக்க மூட்டை கொண்டுள்ளன, இது பிந்தையது நீளமாக நகர அனுமதிக்கிறது. சிறிய அலகுகளில் குழாய் விரிவாக்கத்தை கவனித்துக்கொள்ள குழாய்களுக்கு சில தொய்வு கொடுக்கப்படுகிறது, இரண்டு முனை நீர் பெட்டிகளும் ஷெல்லில் உறுதியாக பொருத்தப்படுகின்றன. குழாய்கள் பொதுவாக குழாய்கள் பல தேர்வு அளவுகோல்களைப் பொறுத்து துருப்பிடிக்காத எஃகு, பித்தளை அல்லது வெண்கலம், குப்ரோ நிக்கல் அல்லது டைட்டானியம் போன்ற செம்பு உலோகக்கலவைகளால் செய்யப்படுகின்றன. நச்சு செம்பு உலோகக்கலவைகளின் சுற்றுச்சூழல் கவலைகள் காரணமாக, பித்தளை அல்லது குப்ரோ நிக்கல் போன்ற செம்பு தாங்கும் உலோகக்கலவைகளின் பயன்பாடு புதிய தாவரங்களில் அரிதானது. கொதிகலனுக்கான நீராவி சுழற்சி நீர் சுத்திகரிப்பைப் பொறுத்து, செம்பு கொண்ட குழாய் பொருட்களைத் தவிர்ப்பது விரும்பத்தக்கதாக இருக்கலாம். டைட்டானியம் கண்டன்சர் குழாய்கள் பொதுவாக சிறந்த தொழில்நுட்ப தேர்வாகும், இருப்பினும் டைட்டானியம் கண்டன்சர் குழாய்களின் பயன்பாடு இந்த பொருளின் செலவுகளில் கூர்மையான அதிகரிப்பால் கிட்டத்தட்ட நீக்கப்பட்டுள்ளது. கண்டன்சரின் அளவைப் பொறுத்து, நவீன மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு குழாய் நீளம் சுமார் 85 அடி (26 மீ) வரை இருக்கும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அளவு உற்பத்தியாளர்களின் தளத்திலிருந்து போக்குவரத்து மற்றும் நிறுவல் தளத்தில் விறைப்புத்தன்மையின் எளிமை ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது. கண்டன்சர் குழாய்களின் வெளிப்புற விட்டம் பொதுவாக 3/4 அங்குலத்திலிருந்து 1-1/4 அங்குலம் வரை இருக்கும், இது கண்டன்சர் குளிரூட்டும் நீர் உராய்வு கருத்தாய்வுகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த கண்டன்சர் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டது. நீர்ப்பெட்டிகள் குழாய் முனைகள் கொண்ட குழாய் தாள் உருட்டப்பட்ட ஒவ்வொரு முனையிலும், கண்டன்சரின் ஒவ்வொரு முனையிலும் குழாய் தாள் அல்லது கண்டன்சர் ஷெல்லுடன் விளிம்புடன் இணைக்கப்பட்ட நீர் பெட்டி என்று அழைக்கப்படும் ஒரு புனையப்பட்ட பெட்டி அட்டையால் மூடப்படுகிறது. வாட்டர்பாக்ஸ் பொதுவாக ஆய்வு மற்றும் சுத்தம் செய்ய அனுமதிக்கும் வகையில் கீல் உறைகளில் மேன் துளைகள் வழங்கப்படுகின்றன. நுழைவாயில் பக்கத்தில் உள்ள இந்த நீர்ப்பெட்டிகளில் குளிர்ச்சியான நீர் நுழைவு பட்டாம்பூச்சி வால்வுகளுக்கான பக்கவாட்டு இணைப்புகள், உயர் மட்டத்தில் காற்று வீசுவதற்கு கை வால்வு கொண்ட சிறிய வென்ட் குழாய் மற்றும் பராமரிப்புக்காக நீர்ப்பெட்டியை வடிகட்ட கீழே கையால் இயக்கப்படும் வடிகால் வால்வு ஆகியவை இருக்கும். இதேபோல் வெளியேறும் நீர்ப்பெட்டியில் குளிரூட்டும் நீர் இணைப்பில் பெரிய விளிம்புகள், பட்டாம்பூச்சி வால்வுகள், உயர் மட்டத்தில் வென்ட் இணைப்பு மற்றும் கீழ் மட்டத்தில் வடிகால் இணைப்புகள் இருக்கும். இதேபோல் குளிர்ந்த நீர் வெப்பநிலையின் உள்ளூர் அளவீடுகளுக்காக தெர்மோமீட்டர் பாக்கெட்டுகள் நுழைவாயில் மற்றும் வெளியேறும் குழாய்களில் அமைந்துள்ளன. சிறிய அலகுகளில், சில உற்பத்தியாளர்கள் கண்டன்சர் ஷெல் மற்றும் வார்ப்பிரும்பு வாட்டர்பாக்ஸ்களை உருவாக்குகிறார்கள். அரிப்பு கண்டன்சரின் குளிரூட்டும் நீர் பக்கத்தில்ஃ குழாய்கள், குழாய் தாள்கள் மற்றும் நீர் பெட்டிகள் வெவ்வேறு கலவைகளைக் கொண்ட பொருட்களால் ஆனவை மற்றும் எப்போதும் சுழலும் தண்ணீருடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. இந்த நீர், அதன் வேதியியல் கலவையைப் பொறுத்து, குழாய்கள் மற்றும் நீர் பெட்டிகளின் உலோக கலவைகளுக்கு இடையில் ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டாக செயல்படும். இது மின்னாற்பகுப்பு அரிப்பை உருவாக்கும், இது முதலில் அதிக அனோடிக் பொருட்களிலிருந்து தொடங்கும். கடல் நீர் அடிப்படையிலான ஒடுக்கிகள், குறிப்பாக கடல் நீர் இரசாயன மாசுபடுத்திகளைச் சேர்க்கும்போது, மோசமான அரிப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. மாசுபடுத்திகளைக் கொண்ட நதி நீரும் கண்டன்சர் குளிரூட்டும் தண்ணீருக்கு விரும்பத்தகாதது. கடல் அல்லது நதி நீரின் அரிக்கும் விளைவு பொறுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் மற்றும் தீர்வு முறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும். குழாய்கள் அல்லது குழாய்களில் கடல் வளர்ச்சி இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த சோடியம் ஹைபோகுளோரைட் அல்லது குளோரின் பயன்படுத்துவது ஒரு முறையாகும். கடல் அல்லது நதி ஆதாரத்திற்குத் திரும்பும் சுழற்சி நீர் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய இந்த நடைமுறை கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். கண்டன்சரின் நீராவி (ஷெல்) பக்கத்தில்ஃ காற்று மண்டல குழாய்களில் கரைக்கப்படாத வாயுக்களின் செறிவு அதிகமாக உள்ளது. எனவே, இந்த குழாய்கள் அதிக அரிப்பு விகிதங்களுக்கு ஆளாகின்றன. உற்பத்தியின் போது அசல் அழுத்தம் முழுமையாக நீக்கப்படாவிட்டால், சில நேரங்களில் இந்த குழாய்கள் அழுத்த அரிப்பு விரிசலால் பாதிக்கப்படுகின்றன. அரிப்பின் இந்த விளைவுகளை சமாளிக்க சில உற்பத்தியாளர்கள் இந்த பகுதியில் அதிக அரிப்பு எதிர்ப்பு குழாய்களை வழங்குகிறார்கள். அரிப்பின் விளைவுகள் குழாய் முனைகள் அழிக்கப்படுவதால், நீராவி பக்கத்திற்கு குளிர்ந்த நீர் கசிவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது, இது ஒடுக்கப்பட்ட நீராவி அல்லது ஒடுக்கத்தை மாசுபடுத்துகிறது, இது நீராவி ஜெனரேட்டர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். நீர் பெட்டிகளின் மற்ற பகுதிகளும் நீண்ட காலத்திற்கு பாதிக்கப்படலாம், நீண்ட கால மூடுதல்களை உள்ளடக்கிய பழுதுபார்ப்பு அல்லது மாற்று தேவைப்படுகிறது. அரிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பு கேத்தோடிக் பாதுகாப்பு பொதுவாக இந்த சிக்கலை சமாளிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. துத்தநாகத்தின் தியாக அனோட்கள் (மலிவானவை) தட்டுகள் நீர் பெட்டிகளுக்குள் பொருத்தமான இடங்களில் பொருத்தப்படுகின்றன. இந்த துத்தநாகத் தகடுகள் முதலில் மிகக் குறைந்த அனோட்களில் இருப்பதால் சிதைந்துவிடும். எனவே இந்த துத்தநாக அனோட்களுக்கு அவ்வப்போது ஆய்வு மற்றும் மாற்று தேவைப்படுகிறது. இது ஒப்பீட்டளவில் குறைவான நேரத்தை உள்ளடக்கியது. எஃகு தகடுகளால் செய்யப்பட்ட நீர் பெட்டிகளும் எபோக்சி வண்ணப்பூச்சால் உள்ளே பாதுகாக்கப்படுகின்றன. குழாய் பக்கக் கறைப்பாட்டின் விளைவுகள் ஒருவர் எதிர்பார்ப்பது போல், கடல் நீர் அல்லது நன்னீரிலிருந்து கண்டன்சர் குழாய் வழியாக மில்லியன் கணக்கான கேலன் தண்ணீர் பாய்கிறது, குழாய்கள் வழியாக பாயும் தண்ணீருக்குள் இருக்கும் எதுவும் இறுதியில் கண்டன்சர் குழாய் தாளில் (முன்பு விவாதிக்கப்பட்டது) அல்லது குழாய்க்குள்ளேயே முடிவடையும். மேற்பரப்பு ஒடுக்கிகளுக்கான குழாய் பக்க கறை ஐந்து முக்கிய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது; வண்டல் மற்றும் வண்டல் போன்ற துகள்கள் கறை, சேறு மற்றும் பயோஃபில்ம் போன்ற பயோஃபோலிங், கால்சியம் கார்பனேட் போன்ற அளவிடுதல் மற்றும் படிகமாக்கல், குழாய் தாளில் வளரக்கூடிய ஜீப்ரா சிப்பிகள் முதல் குழாய்க் குழாயைத் தடுக்கும் மரம் அல்லது பிற குப்பைகள் வரை எதையும் உள்ளடக்கிய மேக்ரோஃபோலிங், இறுதியாக, அரிப்பு பொருட்கள் (முன்பு விவாதிக்கப்பட்ட). கறைபடிதலின் அளவைப் பொறுத்து, விசையாழியில் இருந்து வரும் வெளியேற்ற நீராவியை ஒடுக்கும் கண்டன்சரின் திறனில் தாக்கம் மிகவும் கடுமையானதாக இருக்கும். குழாய்களுக்குள் கறை உருவாகும்போது, ஒரு காப்பு விளைவு உருவாக்கப்படுகிறது மற்றும் குழாய்களின் வெப்ப-பரிமாற்ற பண்புகள் குறைகின்றன, பெரும்பாலும் விசையாழியை உற்பத்தி செய்யப்படும் வெளியேற்ற நீராவியை கண்டன்சர் கையாளக்கூடிய ஒரு புள்ளிக்கு மெதுவாக்க வேண்டும். பொதுவாக, இது குறைந்த உற்பத்தி, எரிபொருள் நுகர்வு அதிகரிப்பு மற்றும் அதிகரித்த கார்பன் டை ஆக்சைடு உமிழ்வு ஆகியவற்றின் வடிவத்தில் மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக இருக்கலாம். கண்டன்சரின் கறைபடிந்த அல்லது தடுக்கப்பட்ட குழாய்களுக்கு இடமளிக்க விசையாழியின் இந்த "விலகல்" விசையாழியின் பெயர்ப்பலகை திறனுக்குத் திரும்புவதற்காக ஆலை குழாய்களைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான அறிகுறியாகும். ஆலையின் குறிப்பிட்ட தள நிலைமைகளைப் பொறுத்து, ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் விருப்பங்கள் உட்பட சுத்தம் செய்வதற்கான பல்வேறு முறைகள் கிடைக்கின்றன. மேற்பரப்பு ஒடுக்கிகளின் பிற பயன்பாடுகள் வெற்றிட ஆவியாதல் வெற்றிட குளிர்பதனம் பெருங்கடல் வெப்ப ஆற்றல் (ஓ. டி. இ. சி) நீராவி மூலம் இயக்கப்படும் எஜெக்டர் அமைப்புகளில் பாரோமெட்ரிக் ஒடுக்கிகளை மாற்றுவது புவிவெப்ப ஆற்றல் மீட்பு உப்புநீக்கும் அமைப்புகளை சோதிக்கும் தேசிய மற்றும் சர்வதேச சோதனைக் குறியீடுகள் பெரிய ஒடுக்கிகளை சோதிப்பதில் பயன்படுத்தப்படும் நடைமுறைகள் மற்றும் வரையறைகளை தரப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அமெரிக்காவில், ASME கண்டன்சர்கள் மற்றும் வெப்பப் பரிமாற்றிகள் மீது பல செயல்திறன் சோதனைக் குறியீடுகளை வெளியிடுகிறது. இவற்றில் ASME PTC 12.2-2010, நீராவி மேற்பரப்பு கண்டன்சர்கள் மற்றும் PTC 30.1-2007, காற்று குளிரூட்டப்பட்ட நீராவி கண்டன்சர்கள் அடங்கும். மேலும் காண்க குழாய் கருவி நீராவி லோகோமோட்டிவ் டீயரேட்டர் ஃபைட் வாட்டர் ஹீட்டர் புதைபடிவ எரிபொருள் மின் நிலையம் ஜெட் கண்டன்சர் பவர் ஸ்டேஷன் அனல் மின் நிலையம் குறிப்புகள் மின் நிலையம் தொழில்நுட்பம் வெப்பப் பரிமாற்றிகள் ஆற்றல் மாற்றம் நீராவி சக்தி டிஃ காண்டென்சேட்டர் (வெர்ஃபாஹ்ரென்ஸ்டெனிக்) மணிஃ பர்னி காண்டென்சேட்டர் ஜாஃ ஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபிஃபி