Voltage optimisation
மின்னழுத்த உகப்பாக்கம் என்பது ஆற்றல் பயன்பாடு, மின் தேவை மற்றும் எதிர்வினை மின் தேவை ஆகியவற்றைக் குறைக்க ஒரு ஆற்றல் நுகர்வோர் பெறும் மின்னழுத்தங்களில் முறையான கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குறைப்பைக் குறிக்கிறது. சில மின்னழுத்த 'உகப்பாக்கம்' சாதனங்கள் நிலையான மின்னழுத்த சரிசெய்தலைக் கொண்டிருந்தாலும், மற்றவை மின்னணு முறையில் மின்னழுத்தத்தை தானாகவே கட்டுப்படுத்துகின்றன. மின்னழுத்த உகப்பாக்கம் அமைப்புகள் பொதுவாக ஒரு கட்டிடத்திற்கு பிரதான மின் விநியோகத்துடன் தொடரில் நிறுவப்படுகின்றன, இது அதன் அனைத்து மின் உபகரணங்களும் உகந்த விநியோகத்திலிருந்து பயனடைய அனுமதிக்கிறது. பின்னணி மின்னழுத்த உகப்பாக்கம் என்பது ஒரு மின் ஆற்றல் சேமிப்பு நுட்பமாகும், இது முக்கியமாக தளத்தின் உபகரணங்களுக்கு குறைக்கப்பட்ட விநியோக மின்னழுத்தத்தை வழங்க பிரதான மின்சார விநியோகத்துடன் தொடரில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக, மின்னழுத்த உகப்பாக்கம் கட்ட மின்னழுத்தங்களை சமநிலைப்படுத்துவதன் மூலமும், விநியோகத்திலிருந்து ஹார்மோனிக்ஸ் மற்றும் நிலையற்றவற்றை வடிகட்டுவதன் மூலமும் மின் தரத்தை மேம்படுத்த முடியும், இருப்பினும் எப்போதும் இல்லை. மின்னழுத்த உகப்பான்கள் அடிப்படையில் மூல மெயின்கள் விநியோகத்திலிருந்து குறைக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்தில் சக்தியை வழங்க பயன்படுத்தப்படும் மின்மாற்றிகள் ஆகும். மின்னழுத்த உகப்பாக்கம் என்ற சொல் அடிக்கடி தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் இந்த சொல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தக் குறைப்பின் ஒரு வடிவத்தைக் குறிக்கிறது, இது ஒரு கட்டிடத்திற்குள் ஆற்றல் நுகர்வை மேம்படுத்தும், அதேசமயம் பொதுவாக இந்த அலகுகள் ஒரு பெட்டிக்குள் ஒரு மின்மாற்றியைக் கொண்டுள்ளன, இது தேர்ந்தெடுக்கும் தன்மையை வழங்குவதில்லை மற்றும் அனைத்து பொருட்களிலும் மின்னழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது, இது ஒரு வணிக நன்மையை வழங்குகிறதா இல்லையா. சில விஓ அலகுகள் உயர் அதிர்வெண் லைட்டிங் சுற்றுகளில் நிறுவப்பட்டுள்ளன, அவை வணிக ரீதியான நன்மைகளை குறைவாகவோ அல்லது இல்லாமலோ வழங்குகின்றன, எனவே இந்த சொல் பயன்படுத்தப்படும்போது ஒருவர் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பெரும்பாலான விஓ அலகுகள் வணிக வளாகங்களில், மூல மெயின்ஸ் மின்மாற்றி மற்றும் முக்கிய குறைந்த மின்னழுத்த விநியோக பலகைக்கு இடையில் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், இது எந்தத் தேர்வையும் வழங்காது மற்றும் மின் பொறியியல் அடிப்படையில் ஒரு மோசமான தீர்வாக கருதப்படுகிறது. மின்னழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் உரிமையாளருக்கு எந்தப் பொருட்கள் பயனளிக்கும், எந்தப் பொருட்கள் வணிக ரீதியாக எந்தப் பலனையும் தராது என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்க, வசதிகள் மேலாளர் மற்றும் விஓ நிறுவனத்தால் ஒரு முழு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த வழியில் உரிமையாளர் சரியான அளவிலான ஒரு விஓவை மட்டுமே வாங்குகிறார், எல்லா பொருட்களுக்கும் அல்ல. அனைத்து பொருட்களையும் 'உகந்ததாக்க' ஒரு விஓ யூனிட்டை நிறுவுவது முதலீட்டில் நீண்ட வருவாயையும், அதிக மூலதன செலவினத்தையும் கொடுக்கும், மேலும் வணிக ரீதியான அர்த்தத்தை ஏற்படுத்தாது. யுனைடெட் கிங்டம் மின்சார பாதுகாப்பு, தரம் மற்றும் தொடர்ச்சியான ஒழுங்குமுறைகள் 2002 இன் படி யுனைடெட் கிங்டமில் அறிவிக்கப்பட்ட குறைந்த மின்னழுத்த மின்சார விநியோகம் இப்போது 230 வி ஆகும், இது + 10 சதவீதம் முதல்-6 சதவீதம் வரை சகிப்புத்தன்மையுடன் உள்ளது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், விநியோக மின்னழுத்தம் கோட்பாட்டளவில் உள்ளூர் நிலைமைகளைப் பொறுத்து 216 வி மற்றும் 253 வி இடையே எங்கும் இருக்கலாம். இருப்பினும், தேசிய கட்டத்திலிருந்து (இங்கிலாந்தின் பிரதான நிலப்பரப்பில்) வழங்கப்படும் சராசரி மின்னழுத்தம் 242 வி ஆகும், இது வழக்கமான ஐரோப்பிய மின்னழுத்தமான 218-222 வி உடன் ஒப்பிடும்போது (வடக்கு அயர்லாந்தில் சராசரி விநியோக மின்னழுத்தம் 239 வி மற்றும் அயர்லாந்து குடியரசில் 235 வி ஆகும்.) இங்கிலாந்துக்காக தயாரிக்கப்பட்ட பழைய மின் உபகரணங்கள் 240 வி என மதிப்பிடப்பட்டன, மேலும் கான்டினென்டல் ஐரோப்பாவிற்காக தயாரிக்கப்பட்ட பழைய உபகரணங்கள் 220 வி என மதிப்பிடப்பட்டன (உலகளாவிய பிரதான மின்னழுத்தங்களைப் பார்க்கவும்). புதிய உபகரணங்கள் 230 வி வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். உபகரணங்களின் கலவை பழைய வளாகத்தில் காணப்படலாம். அனைத்து உபகரணங்களும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்குள் சந்தையில் வைக்கப்படுகின்றன. 1995 ஆம் ஆண்டில் மின்னழுத்த ஒத்திசைவு 230 வி +/- 10 சதவீதம் வரம்பிற்குள் மின்னழுத்தங்களில் திருப்திகரமாக செயல்பட வேண்டும் என்பதால். 220 வி என மதிப்பிடப்பட்ட உபகரணங்கள் 200 வி வரை திருப்திகரமாக செயல்பட வேண்டும். விநியோக மின்னழுத்தங்களை சட்டரீதியான மின்னழுத்த வரம்பின் கீழ் முனையில் திறம்பட கொண்டு வருவதன் மூலம், மின்னழுத்த உகப்பாக்கம் தொழில்நுட்பம் சராசரியாக 13 சதவீதம் ஆற்றல் சேமிப்பை வழங்க முடியும். அதிக மின்னழுத்தம் ஒரு தூய எதிர்ப்பு சுமை விஷயத்தில் அதிக மின் நுகர்வு. வளிமண்டல இழப்புகள் காரணமாக தங்கள் வேலையைச் செய்ய அதிக நேரம் எடுக்கும் கெட்டில்கள் மற்றும் டோஸ்டர்கள் போன்ற சாதனங்களைத் தவிர, மின்தடை சுமைகளைப் பயன்படுத்தும் வீட்டு உபகரணங்களால் பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றலை மின்னழுத்தக் குறைப்பு பாதிக்காது. விஓ அலகுகளை நிறுவும் போது முக்கிய வணிக நன்மை, விசையியக்கக் குழாய்கள், விசிறிகளை இயக்கும் மோட்டார்கள் போன்ற தூண்டல் சுமைகளில் உள்ளது. வீட்டில், மின்சார கட்டணங்களில் 12 சதவீதம் வரை ஆற்றல் சேமிப்பு சாத்தியமாகும். ஒரு விஓ சாதனம் மின்சார நுகர்வில் சேமிப்பை அதிகரிக்க மின்னழுத்தத்தை மிகவும் திறமையான நிலைக்குக் குறைக்கும், எனவே ஒரு கெட்டில் கொதிக்க சிறிது நேரம் ஆகலாம் போன்ற சில விஷயங்கள் சிறிது நேரம் எடுக்கும் என்பதை நீங்கள் கவனிக்கலாம். குளிர்சாதன பெட்டிகள் மற்றும் உறைவிப்பான்கள் ஒரு தெர்மோஸ்டாட் பொருத்தப்பட்டிருப்பதால் மின்னழுத்த உகப்பாக்கம் மூலம் சேமிப்பை வழங்குவதில்லை என்பது ஒரு பொதுவான தவறான கருத்து. குளிர்சாதன பெட்டிகள் மற்றும் உறைவிப்பான்கள் எதிர்ப்பு வெப்ப சாதனங்களிலிருந்து முற்றிலும் வித்தியாசமாக செயல்படுகின்றன. ஒரு மின்தடை வெப்ப சாதனம் அதிக மின்னழுத்தத்திலிருந்து இயக்கப்பட்டால், அதன் விளைவாக வெப்பம் அதன் நோக்கத்திற்கு (வெப்பம்) உதவியாக இருக்கும். ஒரு குளிர்சாதன பெட்டி அல்லது உறைவிப்பான் அதிக மின்னழுத்தத்திலிருந்து இயக்கப்பட்டால், அதன் விளைவாக வெப்பமும் இருக்கும், இருப்பினும் இது அதன் நோக்கம் (குளிரூட்டல்) உதவாது. மின்னழுத்த உகப்பாக்கம் மூலம் அமுக்கி மோட்டார் சக்தி வெளியீடு சற்று குறைக்கப்படுகிறது, எனவே குளிர்சாதன பெட்டி/உறைவிப்பான் தெர்மோஸ்டாட் மோட்டாரை சிறிது நேரம் இயக்க வைக்கும், இருப்பினும் ஒட்டுமொத்த விளைவு மோட்டார் மிகக் குறைந்த இழப்புகளில் சற்று நீண்ட நேரம் இயங்குகிறது. மான்செஸ்டர் பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த சோதனைகள், மோட்டரில் குறைந்த இழப்புகள் காரணமாக மின்னழுத்த உகப்பாக்கத்தின் கீழ் மோட்டார் வெப்பநிலையில் 10 டிகிரி செல்சியஸ் குறைப்பைக் காட்டியது. அதிக மின்னழுத்தம் என்பது மின்னழுத்தத்தை விட அதிக மின்னழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது, இதில் உபகரணங்கள் மிகவும் திறம்பட செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இது சாதனங்களின் ஆயுட்காலம் குறைவதற்கும், செயல்திறனில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல் நுகரப்படும் ஆற்றலை அதிகரிப்பதற்கும் காரணமாக இருக்கலாம். வயரிங் ஒழுங்குமுறைகள் பிஎஸ் 7671 பற்றிய ஒரு வர்ணனை அதிக மின்னழுத்தம் தொடர்பாக பின்வரும் அறிக்கைகளை வெளியிடுகிறதுஃ "240 இல் பயன்படுத்தப்படும் 230 வி மதிப்பிடப்பட்ட விளக்கு அதன் மதிப்பிடப்பட்ட ஆயுளில் 55 சதவீதத்தை மட்டுமே அடையும்" (ஒளிரும் விளக்குகளைக் குறிப்பிடுகிறது) மற்றும் "240 வி விநியோகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 230 வி நேரியல் சாதனம் 4.3 சதவீதம் அதிக மின்னோட்டத்தை எடுக்கும் மற்றும் கிட்டத்தட்ட 9 சதவீதம் அதிக ஆற்றலை பயன்படுத்தும்". அதிக மின்னழுத்தத்தைத் தவிர்க்க பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் அது மிகவும் திறமையாக செய்யப்பட வேண்டும், இதனால் சரியான மின்னழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துவதன் விளைவாக ஏற்படும் ஆற்றல் சேமிப்பு அவ்வாறு செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் சாதனத்திற்குள் வீணடிக்கப்படும் ஆற்றலால் ஈடுசெய்யப்படாது. நம்பகத்தன்மை முக்கியமானது, மேலும் சர்வோ-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாறி தானியங்கி மின்மாற்றிகள் போன்ற மின்-இயந்திர சாதனங்கள் மூலம் முழு உள்வரும் சக்தியை இயக்குவதில் உள்ளார்ந்த சிக்கல்கள் உள்ளன. அண்டர்வோல்டேஜ் என்பது மின்னழுத்தத்தை விட குறைவான மின்னழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது, இதில் உபகரணங்கள் மிகவும் திறம்பட செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. VO இன் வடிவமைப்பு தொலைதூர மின் பயனர்களுக்கு தூரத்தில் மின்னழுத்த வீழ்ச்சியைக் கருத்தில் கொள்ளவில்லை என்றால், இது முன்கூட்டிய உபகரணங்கள் செயலிழப்பு, தொடங்கத் தவறியது, மோட்டார் முறுக்குகளின் விஷயத்தில் அதிகரித்த வெப்பநிலை மற்றும் சேவை இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். ஹார்மோனிக்ஸ் ஹார்மோனிக்ஸ் என்பது 50 ஹெர்ட்ஸ் (அல்லது 60 ஹெர்ட்ஸ்) பிரதான விநியோகத்தின் அடிப்படை அதிர்வெண்ணின் மடங்குகளில் மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த அலைவடிவங்கள் ஆகும். கணினி உபகரணங்களுக்கான மின் வழங்கல்கள், மாறுபட்ட வேக இயக்கிகள் மற்றும் வெளியேற்ற விளக்குகள் உள்ளிட்ட நேரியல் அல்லாத சுமைகளால் ஹார்மோனிக்ஸ் ஏற்படுகிறது. மூன்று கட்ட மின் அமைப்புகளில் கட்ட மின்னழுத்தங்கள் சமநிலையாக இல்லாதபோது, நடுநிலையை சேர்க்கும் போது, வீணான நீரோட்டங்கள் பாயும் போது "டிரிப்லன்" ஹார்மோனிக்ஸ் (மூன்றாவது ஹார்மோனிக் ஒற்றைப்படை மடங்குகள்) விளைகிறது. மொத்த ஹார்மோனிக் விலகல் என்று அழைக்கப்படும் ஹார்மோனிக்ஸின் அளவு மிக அதிகமாக இருந்தால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளில் உணர்திறன் மின்னணு உபகரணங்களுக்கு சேதம் மற்றும் எச். வி மின்மாற்றியின் செயல்திறனில் குறைப்பு ஆகியவை அடங்கும். விநியோகத்தில் ஹார்மோனிக்ஸ் குறைப்பதன் மூலம் அல்லது அவற்றின் உற்பத்தியைத் தடுப்பதன் மூலம் மின் சுமைகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம். சில மின்னழுத்த உகப்பாக்கம் சாதனங்கள் மின் அமைப்பில் ஹார்மோனிக் உள்ளடக்கத்துடன் தொடர்புடைய இழப்புகளைக் குறைத்து, ஹார்மோனிக்ஸையும் குறைக்கின்றன. நிலையற்ற இடைநிலைகள் பெரியவை, மிகவும் சுருக்கமானவை மற்றும் மின்னழுத்தத்தில் அழிவுகரமான அதிகரிப்புகள். மின்னல் தாக்கங்கள், மோட்டார்கள், மின்மாற்றிகள் மற்றும் மின் இயக்கிகள் போன்ற பெரிய மின் சுமைகளை மாற்றுவது மற்றும் வழங்கல் மற்றும் தேவையை சமநிலைப்படுத்த மின் உற்பத்தி ஆதாரங்களுக்கு இடையில் மாறுவது ஆகியவை அவற்றின் காரணங்களில் அடங்கும். அவை பொதுவாக வினாடிக்கு ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு அல்லது மில்லியனில் ஒரு பங்கு மட்டுமே நீடிக்கும் என்றாலும், நிலையற்றவை மின்னணு அமைப்புகளை சேதப்படுத்தும், இது தரவு இழப்பு, உபகரண கூறுகளை சீரழித்தல் மற்றும் உபகரணங்களின் ஆயுளைக் குறைத்தல் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும். சில மின்னழுத்த உகப்பாக்கம் சாதனங்களில் நிலையற்ற பாதுகாப்பு அடங்கும். கட்ட மின்னழுத்த சமநிலையின்மை தொழில்துறை மற்றும் வணிக தளங்களுக்கு 3-கட்ட மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது. கட்டங்களுக்கு இடையிலான சமநிலையின்மை மோட்டார்கள் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள வயரிங் ஆகியவற்றில் வெப்பம் போன்ற சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகிறது, இது வீணான ஆற்றல் நுகர்வுக்கு வழிவகுக்கிறது. சில மின்னழுத்த உகப்பாக்கம் சாதனங்கள் கட்டிடத்தின் மின் விநியோகத்தில் சமநிலையை மேம்படுத்தவும், இழப்புகளைக் குறைக்கவும், மூன்று கட்ட தூண்டல் மோட்டார்களின் நீண்ட ஆயுளை மேம்படுத்தவும் முடியும். பவர் டிப்ஸ் என்பது மின்னழுத்தத்தின் குறைப்பு, பெரும்பாலும் குறுகிய கால (<300 எம்எஸ்) ஆனால் சில நேரங்களில் நீண்டது. அவை உபகரணங்களில் பல சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும், எடுத்துக்காட்டாக, தொடர்புகள் மற்றும் ரிலேக்கள் இயந்திரங்களை நிறுத்துவதற்கு காரணமாக இருக்கலாம். இடைவிடாத மின்சார விநியோகம், குறைந்த மின்னழுத்த டிசி கட்டுப்பாட்டு சுற்றுகளில் மின்தேக்கிகளைப் பயன்படுத்துதல், மாறக்கூடிய வேக இயக்கிகளின் டிசி பஸ்ஸில் மின்தேக்கிகளைப் பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட நுட்பங்கள் மூலம் பல குறைந்த மின்னழுத்த சவாரி உள்ளன. மின்னழுத்த உகப்பாக்கம் நடவடிக்கைகள் மின்னழுத்தத்தைக் குறைக்காமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும், இதனால் உபகரணங்கள் மின் வீழ்ச்சிக்கு மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றன. மின் காரணி மற்றும் எதிர்வினை சக்தி ஒரு மின் விநியோகத்தின் மின் காரணி என்பது உண்மையான சக்தியின் விநியோகத்தின் வெளிப்படையான சக்தியின் விகிதமாகும். இது வரையப்பட்ட மொத்த சக்தியால் வகுக்கப்படும் தளத்தால் பயன்படுத்தப்படும் பயனுள்ள சக்தியாகும். பிந்தையது பயன்படுத்த முடியாத சக்தியை உள்ளடக்கியது, எனவே 1 இன் சக்தி காரணி விரும்பத்தக்கது. குறைந்த மின் காரணி என்பது மின்சார சப்ளையர் நுகர்வோரின் பில் சுட்டிக்காட்டுவதை விட அதிக ஆற்றலை திறம்பட வழங்குவார், மேலும் சப்ளையர்கள் குறைந்த மின் காரணிகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். எதிர்வினை சக்தி என்பது பயன்படுத்த முடியாத சக்திக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர். இது மின் அமைப்பில் வேலை செய்யாது, ஆனால் மின்தேக்கிகளை சார்ஜ் செய்ய அல்லது ஒரு தூண்டியின் புலத்தைச் சுற்றி ஒரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்க பயன்படுகிறது. செயல்முறைகளை இயக்குவதற்கு போதுமான உண்மையான சக்தியை வழங்க ஒரு சுற்று மூலம் எதிர்வினை சக்தி உருவாக்கப்பட்டு விநியோகிக்கப்பட வேண்டும். உபகரணங்களின் எதிர்வினை அதிகரிக்கும் போது மின்னழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது எதிர்வினை சக்தி கணிசமாக அதிகரிக்கிறது. மின்னழுத்த உகப்பாக்கம் மூலம் இதைச் சரிசெய்வது எதிர்வினை சக்தியைக் குறைப்பதற்கும் சக்தி காரணியில் முன்னேற்றத்திற்கும் வழிவகுக்கும். மின் சுமைகள் மீதான விளைவுகள் மின்னழுத்த உகப்பாக்கத்தை பொருத்தவரை ஒரு பொதுவான தவறான கருத்து என்னவென்றால், மின்னழுத்தத்தின் குறைப்பு மின்னோட்டத்தின் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும், எனவே நிலையான சக்தி. சில நிலையான-சக்தி சுமைகளுக்கு இது பொருந்தும் என்றாலும், பெரும்பாலான தளங்கள் பன்முகத்தன்மை கொண்ட சுமைகளைக் கொண்டுள்ளன, அவை ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு தளம் முழுவதும் எரிசக்தி சேமிப்புடன் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ பயனடையும். மூன்று கட்ட தளங்களில் வழக்கமான உபகரணங்களின் நன்மை கீழே விவாதிக்கப்படுகிறது. மூன்று கட்ட மோட்டார்கள் மூன்று கட்ட தூண்டல் மோட்டார்கள் அநேகமாக மூன்று கட்ட சுமைகளின் மிகவும் பொதுவான வகையாகும், மேலும் அவை குளிர்பதனம், பம்புகள், ஏர் கண்டிஷனிங், கன்வேயர் டிரைவ்கள் மற்றும் அவற்றின் வெளிப்படையான பயன்பாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உபகரணங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஏசி மோட்டர்களில் அதிகப்படியான மின்னழுத்தம் மற்றும் மூன்று கட்ட சமநிலையின்மை ஆகியவற்றின் டி-ரேட்டிங் விளைவுகள் நன்கு அறியப்பட்டவை. அதிகப்படியான மின்னழுத்தம் இரும்பு மையத்தின் செறிவூட்டலை விளைவிக்கிறது, எடி நீரோட்டங்கள் மூலம் ஆற்றலை வீணாக்குகிறது மற்றும் ஹிஸ்டெரெசிஸ் இழப்புகளை அதிகரிக்கிறது. அதிகப்படியான மின்னோட்டத்தை ஈர்ப்பது செம்பு இழப்புகள் காரணமாக அதிகப்படியான வெப்ப வெளியீட்டை ஏற்படுத்துகிறது. மோட்டர்களில் அதிகப்படியான மின்னழுத்தத்தின் கூடுதல் அழுத்தம் மோட்டார் வாழ்நாளைக் குறைக்கும். செறிவூட்டலை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு அதிக மின்னழுத்தத்தைத் தவிர்ப்பது செயல்திறனைக் குறைக்காது, எனவே இரும்பு மற்றும் செம்பு இழப்புகளைக் குறைப்பதன் மூலம் கணிசமான ஆற்றல் சேமிப்பைச் செய்யலாம். இருப்பினும், பெயரளவு மின்னழுத்தத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மோட்டார்கள் (எ. கா. 400 வி) செறிவு இல்லாமல் வழங்கல் வரம்புகளுக்குள் (+/- 10 சதவீதம்) மின்னழுத்தத்தில் இயல்பான மாறுபாட்டை சமாளிக்க முடியும், எனவே இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பிரச்சினையாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. ஒரு தூண்டல் மோட்டருக்கு மின்னழுத்தத்தைக் குறைப்பது சறுக்கல் அதிகரிக்கும் என்பதால் மோட்டார் வேகத்தை சற்று பாதிக்கும், ஆனால் வேகம் முக்கியமாக விநியோக அதிர்வெண் மற்றும் துருவங்களின் எண்ணிக்கையின் செயல்பாடாகும். மோட்டார் செயல்திறன் நியாயமான சுமை (பொதுவாக 75 சதவீதம்) மற்றும் வடிவமைக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்தில் உகந்ததாக இருக்கும், மேலும் இந்த மின்னழுத்தத்தின் இருபுறமும் சிறிய மாறுபாடுகளுடன் சற்று குறையும். பெரிய மாறுபாடுகள் செயல்திறனை அதிகம் பாதிக்கின்றன. மிகவும் லேசாக ஏற்றப்பட்ட மோட்டார்கள் (<25 சதவீதம்) மற்றும் சிறிய மோட்டார்கள் மின்னழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் மிகவும் பயனடைகின்றன. மாறி வேக இயக்கிகளால் இயக்கப்படும் மோட்டார்கள் விஷயத்தில், உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் குறைக்கப்படும்போது, வி. எஸ். டி. யில் இருந்து வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தின் விகிதாசார குறைப்பு இருக்கும், மேலும் மோட்டார் குறைந்த மின்னோட்டத்தை ஈர்க்கும் மற்றும் இறுதியில் குறைந்த சக்தியை பயன்படுத்தும். இருப்பினும், மோட்டார் அதிக சுமையில் (> 80 சதவீதம்) இயங்கினால், மின்னழுத்தக் குறைப்பு முறுக்குவிசையைக் குறைக்கும் மற்றும் மோட்டார் அதிக மின்னோட்டத்தையும் சக்தியையும் ஈர்க்கும். லைட்டிங் சுமைகள் அதிக நேரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும்போது, லைட்டிங் உபகரணங்களில் ஆற்றல் சேமிப்பு மிகவும் மதிப்புமிக்கது. மின்னழுத்தம் குறைக்கப்படும்போது, ஒளிரும் விளக்குகள் ஈர்க்கப்பட்ட சக்தியில் ஒரு பெரிய குறைப்பு, ஒளி வெளியீட்டில் ஒரு பெரிய குறைப்பு மற்றும் வாழ்நாள் அதிகரிப்பு ஆகியவற்றைக் காணும், எலக்ட்ரீஷியன்ஸ் கையேட்டின் முந்தைய சாறுகள் விளக்குகின்றன. ஒளி வெளியீட்டின் குறைப்பு ஈர்க்கப்பட்ட சக்தியின் குறைப்பை விட அதிகமாக இருப்பதால், ஒளியின் ஆற்றல் செயல்திறன்-ஒளிரும் செயல்திறன்-குறையும். இருப்பினும், பிற வகையான விளக்குகளும் மேம்பட்ட மின் தரத்திலிருந்து பயனடையலாம், இதில் எதிர்ப்பு அல்லது எதிர்வினை பல்லாஸ்ட்கள் கொண்ட அமைப்புகள் அடங்கும். ஒளிரும் ஒளியை விட ஃப்ளோரசன்ட் மற்றும் டிஸ்சார்ஜ் லைட்டிங் மிகவும் திறமையானது. வழக்கமான காந்த பல்லாஸ்ட்களுடன் கூடிய ஃப்ளோரசன்ட் லைட்டிங் குறைந்த மின் நுகர்வு, ஆனால் விளக்கில் இருந்து குறைந்த லுமென் வெளியீட்டைக் காணும். நவீன எலக்ட்ரானிக் பேலாஸ்ட்களில் ஃப்ளோரசன்ட் விளக்குகள் தோராயமாக அதே சக்தியைப் பயன்படுத்தும் மற்றும் அதே ஒளியைக் கொடுக்கும். குறைக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்தில் அதே வாட் அளவை வழங்க அதிக மின்னோட்டம் தேவைப்படும் மற்றும் கேபிள் இழப்புகளை அதிகரிக்கும். இருப்பினும், லைட்டிங் கன்ட்ரோலர்கள் மற்றும் பேலாஸ்ட்கள் அதிக அளவு ஹார்மோனிக் சிதைவை உருவாக்குவதற்கு காரணமாகின்றன, அவை சில வகையான மின்னழுத்த ஆப்டிமைசர்களுடன் வடிகட்டப்படலாம், மேலும் லைட்டிங் கன்ட்ரோலர்களின் தேவையைக் குறைக்கின்றன. ஒரு பொதுவான கவலை என்னவென்றால், சில விளக்குகள் குறைந்த மின்னழுத்தங்களில் தாக்கத் தவறும். இருப்பினும், மின்னழுத்த உகப்பாக்கத்தின் நோக்கம் முடிந்தவரை மின்னழுத்தத்தைக் குறைப்பது மட்டுமல்லாமல், அது மிகவும் திறமையாக செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்ட சேவை நிலை மின்னழுத்தத்திற்கு கொண்டு வருவது என்பதால் இது நடக்கக்கூடாது. ஹீட்டிங் ஹீட்டர்கள் குறைந்த சக்தியை பயன்படுத்தும், ஆனால் குறைந்த வெப்பத்தை கொடுக்கும். வெப்பத்தால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இடம் அல்லது நீர் ஹீட்டர்கள் இயங்கும் போது குறைந்த சக்தியை பயன்படுத்தும், ஆனால் தேவையான வெளியீட்டை உற்பத்தி செய்ய ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும் நீண்ட நேரம் இயங்க வேண்டும், இதன் விளைவாக சேமிப்பு இருக்காது. ஸ்விட்ச்டு பயன்முறை மின் வழங்கல்கள் முன்பு போலவே அதே சக்தியைப் பயன்படுத்தும், ஆனால் இதை அடைய சற்று அதிக மின்னோட்டத்தை ஈர்க்கும், சற்று அதிகரித்த கேபிள் இழப்புகள் மற்றும் அதிகரித்த மின்னோட்ட டிரிபிங் எம். சி. பி. களின் சிறிய ஆபத்து. ஆற்றல் சேமிப்பு மின்னழுத்த உகப்பாக்கம் மூலம் அடையப்பட்ட ஆற்றல் சேமிப்பு என்பது மேலே கோடிட்டுக் காட்டப்பட்ட மின் தரப் பிரச்சினைகளில் முன்னேற்றங்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் ஒரு தளத்தின் குறுக்கே உள்ள அனைத்து உபகரணங்களின் மேம்பட்ட செயல்திறனின் ஒருங்கிணைப்பாகும். சில சூழ்நிலைகளில் ஆற்றல் நுகர்வில் சேமிப்பதற்கான சாத்தியமான நுட்பம். ஒரு தொழில்துறை விநியோகத்தைப் பொறுத்தவரை, மின்மாற்றியின் மேல்நோக்கிய மின்னழுத்தக் குறைப்புக்கு, மின்னழுத்தம் 1 சதவீதம் குறைக்கப்படும்போது ஆற்றல் நுகர்வு 0.241% குறைகிறது என்றும், மின்னழுத்தம் 1 சதவீதம் அதிகரிக்கும் போது 0.297% அதிகரிக்கிறது என்றும் தைவானில் ஆராய்ச்சி பரிந்துரைத்தது. இது 7 சதவீதம் ஃப்ளோரசன்ட் லைட்டிங், 0.5 சதவீதம் ஒளிரும் விளக்குகள், 3 கட்ட ஏர் கண்டிஷனர்கள், 5 சதவீதம் மோட்டார்கள், 3 கட்ட சிறிய மோட்டார்கள், 3 கட்ட பெரிய மோட்டார்கள் உள்ளிட்ட சுமைகளின் கலவையாக கருதப்பட்டது. ஒரு நவீன நிறுவலுக்கு குறைவான வாய்ப்பு இருக்கலாம்ஃ கிட்டத்தட்ட ஒளிரும் விளக்குகள் இல்லை, ஓரளவு உயர் அதிர்வெண் ஒளிரும் விளக்குகள் (சேமிப்பு இல்லை), சில மாறுபட்ட வேக இயக்கிகள் (சேமிப்பு இல்லை), அதிக மோட்டார் செயல்திறன் (சேமிப்பதற்கு குறைவான கழிவுகள்). ஒரு வடக்கு ஐரோப்பிய நிறுவலில் ஏர் கண்டிஷனிங்கிற்கான சிறிய ஒற்றை கட்ட மோட்டார்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்காது. குறைந்த ஒளி வெளியீட்டின் செலவில், பழைய விளக்குகளுடன் ஆற்றல் சேமிப்பு சாத்தியமாகும், (எ. கா. ஒளிரும் அல்லது ஒளிரும் மற்றும் திறமையற்ற எடை அல்லது கட்டுப்பாட்டு கியர் கொண்ட வெளியேற்ற விளக்குகள்). எனவே, பழைய வணிக மற்றும் அலுவலக வளாகங்கள் நவீன கட்டிடங்கள் அல்லது தொழில்துறை தளங்களை விட அதிகமாக சேமிக்கலாம். இருப்பினும், நவீன லைட்டிங் அமைப்புகள் (பொதுவாக எல். ஈ. டி) மின்னழுத்த ஆப்டிமைசரை நிறுவியதைத் தொடர்ந்து பழைய லைட்டிங் அமைப்புகளில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றலை விட அதிக செயல்திறன் காரணமாக கணிசமாக அதிக ஆற்றலைச் சேமிக்கும். நவீன லைட்டிங் அமைப்புகளுடன் பயன்படுத்தப்படும் மின்னழுத்த ஆப்டிமைசர் மூலம் ஆற்றல் சேமிப்பைப் பெறுவது மிகவும் கேள்விக்குரியது. எல்இடி அல்லது ஃப்ளோரசன்ட் லைட்டிங் அமைப்புகளுக்கான நவீன மின்னணு மாறுதல் கட்டுப்படுத்திகள் உகந்த ஒளி வெளியீடு மற்றும் நீண்ட ஆயுளில் அதிக செயல்திறனுடன் விளக்குகளை இயக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே விநியோக மின்னழுத்தத்தில் உள்ள மாறுபாடுகள் இந்த வகையான விளக்குகளின் ஒட்டுமொத்த ஆற்றல் பயன்பாட்டில் எந்த வித்தியாசத்தையும் ஏற்படுத்தாது. இருப்பினும், குறைந்த விலை எல். ஈ. டி மற்றும் ஃப்ளோரசன்ட் விளக்கு கட்டுப்படுத்திகள் உள்ளன, அவை ஆற்றலை வெப்பமாக குறைப்பதன் மூலம் மின்னழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றன (எ. கா. தொடர் எதிர்ப்புடன் தொடரில் பல எல். ஈ. டிக்கள்). விநியோக மின்னழுத்தத்தை மாற்றுவது இந்த வகையான விளக்குகளால் பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றலை பாதிக்கும், ஆனால் இந்த வகை விளக்குகள் பொதுவாக குறைந்த சக்தி கொண்டவை மற்றும் ஒளி வெளியீடும் பாதிக்கப்படும். ஒரு வழக்கமான 100 வாட் ஒளிரும் விளக்கு ஒரு வாட் (எல்/டபிள்யூ) க்கு 17.5 லுமன்களுக்கு மேல் செயல்திறனைக் கொண்டிருக்கவில்லை, எனவே அதன் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தத்தில் 1750 லுமன்களை உற்பத்தி செய்யும். ஒரு வழக்கமான நவீன எல். ஈ. டி விளக்கு ஒரு வாட்டிற்கு சுமார் 150 லுமன்ஸ் செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளது, எனவே அதே ஒளி வெளியீட்டிற்கு 12 வாட்களுக்கு மேல் தேவையில்லை. விளக்கு மறுபரிசீலனை சூத்திரங்களின்படி, ஒரு ஒளிரும் விளக்கின் குறுக்கே மின்னழுத்தத்தை 10 சதவீதம் குறைப்பது சக்தியை (எனவே ஆற்றலை) சுமார் 16 சதவீதம் குறைக்கிறது மற்றும் ஒளி வெளியீட்டை சுமார் 31 சதவீதம் குறைக்கிறது. எனவே, ஒளிரும் விளக்கின் மின்னழுத்தத்தை 10 சதவீதம் குறைக்கும் ஒரு மின்னழுத்த ஆப்டிமைசர், ஆற்றலை 16 சதவீதமும், ஒளி வெளியீட்டை 31 சதவீதமும் குறைக்கும், 1210 லுமன்களை மட்டுமே உற்பத்தி செய்யும் மற்றும் 84 வாட்களை நுகரும். இதே போன்ற ஒளி வெளியீட்டைக் கொண்ட ஒளிரும் விளக்கை எல். ஈ. டி விளக்காக மாற்றுவது நுகர்வை மிகவும் திறம்பட 12 வாட்களாக குறைத்திருக்கும். மேலும், ஒளி வெளியீடு மிகவும் குறைக்கப்படுவதால், மின்னழுத்த ஆப்டிமைசர் இல்லாமல் 75 வாட் ஒளிரும் விளக்குக்கு மாற்றுவதன் மூலம் அதிக சேமிப்பைச் செய்ய முடியும். 1210 லுமன்ஸ் மட்டுமே தேவைப்பட்டால் எல். ஈ. டி விளக்கு அளவை 8W ஆகக் குறைக்கலாம். மேலும் காண்கஃ ஆற்றல் சேமிப்பு திறமையான ஆற்றல் பயன்பாடு மின் கண்டிஷனர் மின்னழுத்த அளவீட்டு குறிப்புகள் மின்சார சக்தி கட்டுப்பாடு ஆற்றல் பாதுகாப்பு குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட கட்டிடம்